DANS LES CONDUITES FOUCÉËS 



«15 



Les réservoirs d'air ont divers inconvénients, 

 parmi lesquels il (convient de citer la nécessité 

 de renouveler l'air qui se dissout rapidement 

 sous des pressions élevées. En outre, les oscilla- 

 tions dont nous venons de parler sont un obsta- 

 cle au réglaj^e des tuibines, elles exposent ù de 

 dangereuses résonances et produisent parfois le 

 phénomène connu, sous le nom de pompage. Les 

 variations de pression rythmiques qui prennent 

 naissance ainsi sont très nuisibles pour les con- 

 duites. 



b) Cheminées d'équilibre. — L'un de nous a 

 montré que l'insei-tion d'une cheminée d'éciuili- 

 bre de diamètre convenable en un point d'une 

 conduite a pour résultat de réduire à peu près 

 à zéro la valeur des coups de bélier d'onde dans 

 la partie de la conduite située en amont. En 

 même temps, la longueur L de la conduite et 

 par suite la durée de propagation 9 ne doivent 

 plus être pratiquement comptées que de l'extré- 

 mité aval au point d'insertion. 



A ce titre, une cheminée placée, pour les 

 usines de la 2" catégorie, au voisinage du distri- 

 Ijuteur supprimera à peu près complètement les 

 coups de bélier d'onde dans la conduite ; pour 

 les usines de la 3" catégorie, une cheminée placée 

 à la jonction des conduites et du canal d'amenée 

 en charge empêchera la propagation des coups 

 de bélier d'onde dans le canal et permettra en 

 même temps de réduire la durée T de fermeture 

 du régulateur et d'avoir un meilleur réglage des 

 appareils. 



Les coups de bélier d'onde seront remplacés 

 par des coups de bélier d'oscillation. En ce qui 

 concerne ceux-ci, M. de Sparre a montré que, si 

 le niveau supérieur de la cheminée est arasé au 

 niveau statique de l'eau et si sa section est assez 

 grande, environ la moitié de lu section de la 

 conduite d'amenée, il y aura déversement sans 

 oscillation. Si le niveau est arasé plus haut, il y 

 aura une oscillation en masse dont l'amplitude 

 sera donnée par la difFérence de niveau entre la 

 hauteur statique et l'extrémité supérieure de la 

 cheminée. On pourra d'ailleurs réduire la hau- 

 teur de montée de l'eau, et par suite les déverse- 

 ments et les perles d'eau, en élargissant beaucoup 

 la cheminée à son extrémité supérieure (fig. !()), 

 ce qu9 permettent souvent les conditions locales 

 comme la pratique l'a montré à l'un de nous. 



IV. — Conclusion 



On voit, d'après ce que nous venons de dire, 

 (jueles coups de bélier sont sullîsamment con- 

 nus pour qu'on puisse les soumettre au calcul et 



déterminer avec une exactitude suffisante le» 

 moyens d'y pallier en partie. 



Le calcul des conduites à ce point de vue peut 

 s'ellecluer d'une façon aussi pratique et aussi 

 rationnelle (juc pour les auti-es ouvrages que 

 l'on rencontre dans les constructions. Cepen- 

 dant les méthodes rationnelles ne sont pas 

 encore aussi répandues qu'elles devraient l'être. 

 Evidemment, elles peuvent paraître compliquées 

 au premier abord. Elles ne le sont certainement 

 pas pluset, en tous cas, elles sont moin» longues 

 que celles qu'on emploie pour un pont métalli- 

 que de quelque importance et pour lequel on 

 elleclue descalculs pouvant durer des mois. 



On ne voit donc pas pourquoi, pour des projets 

 de conduites montant à des millions, on n'accep- 

 terait pas des procédés précis, moins longs à 

 coup sûr que ceux que l'on fait pour un pont de 

 2 à:î00.000 francs. 



C. Camichel, 



PiofeBseur à la l'iiciilté des Sciences, 

 Directeur de l'Iuslitut Electiùlecliiilciiie de Tuulouse. 



D. Eydoux, 



Iriyéiiieui' des Ponts et Chiiussées, 

 Ingénieur principal ù lu Cie du Midi. 



UIDLIOGIlAPniE DKS TRAVAUX CITES UANS CET AHTICLR 



Allievi : Asiuciazione eletlrolecnica italiana, l'Jl I ; — Altl 



Reale Academia dei Ltncei, 1912. 

 Boui-ANCtu : Comptes rendus, t. C.XLI, p. 1001 et 1272, et 



t. CXLII, p. SS8; — llydraulique générale, Doin, éditeur, 



lilÛU ; — Mémoires et travaux df l'inifiriité de Lille, série II, 



t. II, laiJ. 



BoussiNESQ ; Comptes rendus, t. CXLI, p. 8, 81 et 231; — 

 Aimâtes scientifiques de t'Ecole Normale, l'JOô. 



G. Gauichel ; Comptes rendus, t. CLXI, p. 3'i3 et p. 'il3; 

 t. CLXIII, p. IM), p. 224 et p. 43S; t. CLXIV, p. 3.JI; — 

 Lumière électrique, sepl.el oct. 1916; — Revue générale de 

 l'Klectricité, t. I, p. 287et 723. 



D. Eydoux : Camiitet rendus, t. CLXIII, p. 265; et t.CI.XIII, 

 p. .ilG; — Revue générale de l'Eleotrieilé, t. I, p. 287. 



OoupiL : Annales des Ponts et Chaussées, 1007 et 1913. 



E. JouGuiLT : Rapport au Congrès de lu Houille Dlanche, lUU. 

 JouKOWSKY : Bull. Académie des Sciences de Pétrograd, 



8" série, vol. IX, 1898 ; — Association des Techniciens russes, 

 1898 . 



NccsER : Bulletin technique de la Suisse romande, janvier 



1910. 



Râteau : Revue de mécanique, 1900; — Traité des Turbo- 

 machines, 1900; — Rapport au Congrès de la Houille Blan- 

 cLc, 1914. 



deSpakke : Houille Blanche, 1904, 1905, 1907, 1911, 1912; — 

 Comptes rendus, t. CLVI, p. 15-21; t. CLXIII, p. 959; 

 t. CLXIV, p. 77 et p. 683; -- Congrès de la Houille Blan- 

 clie, 1914 ; — Hulletin de la Société hydrotechnique, 1915 ; 

 — Revue générale de l'Electricité, \, I, p. W6\ 1917. 



