DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE AUX ÉTATS-UNIS 



553 



On a été ainsi conduit à l'étude de questions 

 telles que les facteurs de charge des générateurs, 

 des stations, et du système considéré dans son 

 ensemble, à l'étude du facteur de diversité, à la 

 réduction des courants vagabonds dans les sys- 

 tèmes à courant alternatif par l'emploi de con- 

 denseurs synchrones, et aux moyens de réduire 

 les pertes constantes et sans charge dans toutes 

 les machines, transformateurs, etc.. 



L'amélioration obtenue a été réalisée, non 

 seulement par un changement de construction 

 des unités elles-mêmes, mais aussi de leur 

 méthode d'emploi, basé sur la reconnaissance 

 du fait que la réduction ou l'élimination des per- 

 tes à faible charge augmente beaucoup le rende- 

 ment total, surtout quand la durée d'emploi des 

 appareils en charge est une faible partie du 

 temps total. 



On a créé les sous-stations automatiques pour 

 transformateurs et les conveitisseurs synchro- 

 nes; diverses stations centrales du même sys- 

 tème ont été reliées électriquement ; on a établi 

 des connexions entre des lignes de transmission 

 de systèmes différents, de sorte que les unités 

 peuvent être employées utilement pendant la 

 péiiode maximuài, ou restent inoccupées ou 

 non chargées pendant le temps minimum. 



Ce développement général a conduit à une 

 amélioration marquée du rendement d'énergie 

 total, représenté par la quantité de combustible 

 brûlé par unité électrique vendue ou utilisée, et 

 il a aussi réduit le coùl de fonctionnement et le 

 (Sapital investi. Mais il y a encore des perfection- 

 nements à réaliser dans ce domaine, et les pro- 

 grès seront sans doute rapides, sous la pression 

 de la nécessité d'obtenir le rendement maximum 

 dans l'emploi du charbon. 

 Voici quelques exemples intéressants des mé- 

 I thodes et dispositifs adoptes pour améliorer 

 ' l'économie et le rendement des stations et des 

 systèmes aux Etats-Unis. En Californie, de 

 ' grands systèmes ont été arrangés pourétie reliés 

 électriquement, en vue de l'échange de force; 

 de même dans le Washington et l'Idaho, et dans 

 le Sud pour tous les systèriies hydro-électriques 

 importants. Les avantages de ces arrangements 

 sont la meilleure utilisation des courants d'eau 

 variables, l'amélioration du facteur de charge, 

 l'augmentation de sécurité du service, et le résul- 

 tat net est d'augmenterle rendement du système, 

 non seulement financièrement, mais dans un 

 sens purement technique. Un autre avantage 

 très important est la réduction du capital investi 

 dans les machines de réserve de toute nature. 



Au Montana, huit installations hydro-électri- 

 ques utilisent successivement le même courant 



d'eau, dont la chute effective totale s'élève à 

 180 m., et non seulement tout le cours naturel 

 de la rivière est employé successivement, mais 

 toute l'eau des réservoirs est mise en œuvre par 

 chaque installation en série. Dans le même sys- 

 tème, le facteur de charge annuel atteint 75 "/„ 

 et le facteur de charge mensuel moyen 80 "/„. 



La mise en relation d'installations hydro- 

 électriques procure une autre économie extrê- 

 mement importante, provenant de la variation 

 de chute de pluie, en quantité et en temps, sur 

 les dilTérenls bassins, qui sont ainsi amenés à 

 desservir un système commun. 11 arrive fréquem- 

 ment qu'il y a de fortesprécipitationssur un bas- 

 sin, tandis qu'un autre souffre d'une sécheresse 

 prolongée. Cet état varie non seulement dans 

 une même année, mais au cours de plusieurs 

 années. L'c< interconnexion » des systèmes sert à 

 éliminev ces variations par l'établissement d'une 

 moyenne, et là où les systèmes ainsi reliés cou- 

 vrent une étendue suffisante, on obtient une 

 augmentation remarquable de la puissance 

 totale utilisable. 



Souvent des milliers de chevaux sont perdus sur 

 les bariages d'un système, dont le bassin d'ali- 

 mentation des usinespasse paruneannéehumide, 

 tandis qu'une station hydro-électrique voisine, 

 alimentée par un autre bassin, est sans énergie 

 hydraulique. Ainsi un système gaspille de la 

 force, tandis que l'autre souffre d'un déficit 

 d'énergie qui est fréquemment comblé en brû- 

 lant une grande quantité de charbon de bonne 

 qualité pour faire fonctionner une station auxi- 

 liaire à vapeur. On remédie en grande partie à 

 cet étatde choses par les jonctions de réseaux 

 dont je parle. Par ce moyen, la production utile 

 d'un groupement de systèmes étendus peut être 

 accrue d'environ 25 "/,,. 



J'ai jugé utile d'attirer l'attention sur les per- 

 fectionnements obtenus dans le rendement des 

 systèmes par suite des économies importantes 

 de frais d'établissement, de charbon, de trans- 

 port, de main-d'œuvre et de matériel qui ont été 

 réalisées dans l'ensemble. Ils illustrent la flexi- 

 bilité, la valeur et l'écononiie merveilleuses d'un 

 système général transmettant de l'énergie par 

 l'électricité, en comparaison de toutes les autres 

 iTiéthodes. 



* * 



Le développement de notre industrie a été si 

 rapide que le besoin d'une « standardisation « 

 intelligente et constructive s'est fait sentir 

 depuis de longues années. Le « Standards Com- 

 mittce » de l'Institut américain des Ingénieurs 

 électriciens, formé en 1898, a rendu les plus 



