M. DESMARETS. — \A COMBUSTION DE SURFACE 



277 



8 Vo dans les 30 derniers. Les matières réfrac- 

 taires qui se trouvent dans les deux derniers tiers 

 du tube forment chicanes pour les gaz cliauds 

 brûlés et les font frapper contre les parois du 

 tube ; ceci augmente leur refroidissement et 

 empêche la formation d'une pellicule iinniobiio 

 faiblement conductrice qui, dans les chaudières 

 ordinaires, entrave sensiblement la transmission 

 de la chaleur. 



Ayant obtenu des résultats aussi encourageants, 

 Bone construisit une petite chaudière d'essais 

 qui lui permit de confirmer les conclusions de 

 ses premières expériences. 11 fit ensuite cons- 

 truire aux hauts fournaux de Skinningrove une 

 chaudière qui devait être chaun'ée au moyen de 

 gaz de fours à coke. 



Cette chaudière consiste en une viiole de 3 m . 

 de diamètre etdel m. 20deravantà l'arrière : elle 



Boîte à fumée. 



Les résultats indiqués ci-dessous sont ceux 

 d'un essai effectué en présence d'une Commis- 

 sion d'ingénieurs américains venus pour exami- 

 ner cette chaudièj-c : 



D)irée de l'essai 



Pression moyenne de la vapeur . . . 



Volume du gaz brûlé 



l'ouvoir l'aloriliciue du g'az 



Clialeur totale fournie 



Ti'mpcralure (les gaz quiltanl la 

 cliauilière 



Tempérnlurc des gaz quittant le 

 réehaulTeur d'eau 



Eau totale vaporisée 



Vaporisation enkg-spar m- de- sur- 

 face de clianll'e et par heure 



Sécheresse pour cent de la vapeur. 



Chaleur totale utilisée 



^ Chaleur utilisée 



"' ■ / Clialf-ur fournie 



Force prise par le ventilateur 



(Aspiration de 5o cm. d'eau.) 



10 heures 



6,8 k^' s. 



•2.882 ra3 



4.5/|.5 eal. par m^ 



3.01)8.690 eatories 



igôoC. 



9/i,6°C. 

 ■1-2 .('loo litres 



68,8 kgs. 



99.3 

 12. 170.696 calories 



0,927 

 8,2 H. P. 



Héchauffour d'eau 

 d'alimenisiion . 



Fief, 'i, — Chaudière à combustion sans flamme, 



est traversée par 110 tubes en acier de 7,6 cm. de 

 diamètre intérieur, dans lesquels sont bourrés 

 des fragments de substances réfractaires. A 

 l'avant de la chaudière est placée une chamljre 

 d'alimentation qui distribue dans les 110 lubes 

 le gaz de fours à coke à 15-20" (;. sous une pres- 

 sion de 25 à 50 mm. d'eau. Ce gaz avec une pro- 

 portion réglée d'air est aspiré par un ventilateur, 

 à travers un court tube de mélange, danschacun 

 des tubes de combustion oii il brûle sans flamme 

 an contact des matières réfractaires incandes- 

 centes. Les gaz brûlés ayant traversé les tubes 

 s'échappent dans une chambre semi-circulaire à 

 l'arrièrede la chaudière et se rendent an rcchauf- 

 feur d'eau. Le ventilateur est placé immédiate- 

 ment après cet-appareil. 



Cette chaudière, après un essai ininterrompu 

 d'un mois, fut visitée; l'on constata que les tubes 

 n'étaient pas entartrés; par suite de l'évapora- 

 tion excessivement intense, le tartre aussitôt 

 formé tombe de lui-même et d'une façon con- 

 tinue des tubesàl'étatdes fines pellicules d'envi- 

 ron 8/10 de millimètre d'épaisseur. 



Après cinq mois de service ininter- 

 rompu de jour et de nuit, un tube de 

 la chaudière fut démonté et soumis à des 

 essais mécaniques. Ceux-ci furent abso- 

 lument concluants : les propriétés du 

 métal (résistance à la traction, limite 

 d'élasticité, striction, etc.) n'avaient été 

 altérées en aucun. façon. 



Au cours de ces essais, l'on se rendit 

 compte que les bourrages de grains de 

 produits réfractaires convenaient très 

 bien pour des gaz parfaitement propres, 

 c'est-à-dire débarrassés de poussières et 

 (le goudrons, mais qu'il était préférable 

 d'employer des dispositifs rigides pour les gaz 

 de gazogène qui contiennent toujours des impu- 

 retés. Le dispositif représenté par la figure 5 a 



lateur 



Moteur 



Fig, 5. — Blocs creu-x pour U remplissage dfs lubes 

 à combustion sans flamme. 



donné de bons résultats. Le mélange gazeux 

 passe à la surface de ce dispositif au contact 

 duquel il brûle à très grande vitesse. 



L'expérience a montré qu'il était plus avanta- 

 geux d'employer des tubes plus longs et de 

 plus grand diamètre (de 4 à 6 m. de longueur et 

 de 15 cm. de diamètre) ; de cette façon, le nom- 

 bre de brûleurs peut être réduit. Dans une 



