DANS LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES 





emploie, dans les canaux de largeur et vitesse 

 faibles, des ouvriers armés <le râteaux qui dili- 

 gent le sorbet à l'aide d'une poutre flottante 

 oblique. Un procédé analogue est employé par 

 une centrale delà Lena (Sibérie), où les ouvriers, 

 à l'aide de longues perches, décolent le sorbet 

 du fond et le dirigent sur le canal d'évacuation. 

 Quelquefois ils pèchent le sorbet flottant par 

 des filets et le jettent sur les rives. 



Mais, lorsque le canal est plus large ou la 

 vitesse plus glande, ces procédés ne suffisent 

 plus. On se sert alors d'estacades qui peuvent 

 être flottantes ou fixes. Les premières doivent 

 être suffisamment massives pour permettre à 

 plusieurs ouvriers de circuler surchaque élément 

 sans ébranler la stabilité de l'estacade. Le joint 

 entre deux éléments consécutifs est garni en 

 toile, assurant la continuité de la surface destinée 

 à guider le sorbet. Le bois peut être frotté à 

 l'huile, qui empêche l'adhérence de la glace. 



Mais les estacades flottantes ne sont réelle- 

 ment bonnes que lorsque le sorbet n'est pas en 

 quantité très considérable. Autrement, grâce à 

 son extrême fluidité, il plonge avec l'eau sous 

 l'estacade et ressort de l'autre côté souvent en 

 quantité encore plus grande. 



Pour éviter cette fuite du sorbet, on a cons- 

 truit à Saint-Maurice et, à son exemple, à la 

 Brillane en 1909, des dispositifs spéciaux, for- 

 més par des combinaisons d'estacades flottantes 

 et fixes. Celui de la Brillane a donné, selon 

 M. Hoc, de bons résultats. 



Malheureusement, le procédé de pertuis et 

 d'estacades possède l'inconvénientde perdre une 

 certaine quantité d'eau à une époque de l'année 



ou elle est rarement suffisante [jour les besoins 

 de l'usine, les cours d'eau n'étanl alimentés que 



par les sources de fond, car les petits affluents 

 sont pris et les glaciers ne donnent pas d'écoule- 

 ment. Il est donc préférable de pouvoir éviter la 

 nécessité de l'emploi de ce procédé par l'usage 

 en temps utile des mesures préventivfs. 



Il existe encore un procédé de lutte contre les 

 glaces. 11 consiste dans le chauffage des grilles et 

 de leurs abords, qui est employé par quelques 

 usines, telles que l'usine de Holwood citée plus 

 haut, l'usine de Gusset près de Lyon. Dans la 

 première, on admet de la vapeur dans la chambre 

 d'eau de la turbine gelée, de façonà la réchauffer 

 et à fondre la glace adhérant aux organes métal- 

 liques. Dans la seconde, « il existe, dit M. Hoc, 

 depuis plusieurs années, une installation de 

 chauffage par tuyaux de vapeur passant dans 

 l'espace fermé, constitué autour des grilles par 

 un plancher et des panneaux en bois ». Enfin, 

 M. Luscher décrit une installation analogue, où 

 « dans une usine de force motrice les turbines 

 Francis ont été chauffées de la façon suivante: 

 dans l'intérieur des bâches fermées, des tuyaux 

 à gaz en serpentin, chauffés à la vapeur, étaient 

 amenés le long des ouvertures des aubes ». 



Mais ce procédé ne parait pas pratique, car il 

 n'empêche pas la nouvelle formation du sorbet. 

 En effet, aucune de ces expériences n'a donné 

 de résultats satisfaisants, confirmant ainsi la 

 théorie de Luscher que nous avons exposée plus 

 haut. 



J. Vichniak, 



Ingénieur E. S. E. 



