MAURICE LEBLANC FILS - LES TRANSPORTS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 



847 



1. — Bobiac de self-induction de 

 lu General Electric Co. '. 



I 



1 000 kilowalls à 100 000 volts de la Westinghouse 

 Electric C° dans son réservoir à huile. L'habitude 

 se généralise d'installer les transformateurs direc- 

 tement en plein air; dans ce cas, on n'a pas besoin 



de circulation d'eau, on 

 se contente de munir 

 l'enveloppe extérieure 

 du réservoir de canne- 

 lures jouant le rôle d'ai- 

 ettesderadiateur{fig.3). 



3. Interrupteurs u 

 huile. — En cas 

 de court-circuit, 

 les interrupteurs 

 peuvent avoir à 

 rompre des cou- 

 rants de très 

 grande intensité, 

 plusieurs mil- 

 liers d'ampères 

 par phase. On en 

 construit qui 

 peuvent rompre 

 normalement 



2 000 ampères sous 13 000 volts. La figure i repré- 

 sente un de ces interrupteurs; il est mis en mouve- 

 ment par un Tort ressort, bandé au préalable par 

 un moteur électrique, et qu'on se contente de 

 dèclancher au moment voulu. 



'(. Tableaux. — Les alternateurs sont reliés gé- 

 néralement au tableau de l'usine génératrice par 

 des câbles nus portés par des isolateurs et disposés 

 dans des caniveaux souterrains en maçonnerie ; ils 

 aboutissent à des interrupteurs logés dans des cel- 

 lules distinctes, séparées par des cloisons en ma- 

 çonnerie; ces interrupteurs sont manœuvres de 

 loin par l'intermédiaire de moteurs à basse tension 

 commandés du tableau; les appareils de mesure 

 siint munis également de transformateurs, de sorte 

 qu'en principe aucun conducteur à haute tension 

 n'arrive au tableau. 



5. i'siiies do Iransforiiiation. — Elles étaient 

 devenues peu à peu aussi grandes que les usines 

 génératrices; en outre, il y avait un grand danger 

 à accumuler, dans un bâtiment, une quantité de 

 matière aussi combustible que l'huile des transfor- 

 mateurs et des interrupteurs; aussi prend-on l'ha- 

 bitude de les supprimer et d'installer en plein air 

 transformateurs el interrupteurs. 



' Les clichés de celte figure et des suivantes nous uni élé 

 nimableiiienl prèles par la Société internatinnale des Eleo- 

 Iririens. 



6. Ligne de Irmispurl. ai Diamètre et écarte- 



Ki^'. 2. — Troiisfonnaleur de hi General Electrir. Cu.. S'irti 

 de son réservoir à huili'. 



ment des condunlears. — Le diamètre des conduc- 



p\,j^ 3. Transfonnateur en plein air, œiiu; de cannelures 



jouant le rôle d'ailettes de radiateur. 



leurs n'est pas déterminé seulement par l'intensilc 



