848 



MAURICE LEBLANC FILS — LES TRANSPORTS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 



du courant à trauspoiier ; il doit être tel aussi qu'il 

 ne puisse y avoir formation d'effluves le long de la 

 ligne (effet « Corona » des Américains); celles-ci 

 causent, en effet, une perte d'énergie et, en outre, 

 amènent la production d'ozone et de produits 

 nitreux qui attaquent les conducteurs. Il faut donc 

 qu'en régime la forer électrique développée à lu 

 surface des conducteurs soit insuffisante pour déter- 

 miner l'ionisation de lair, causé des effluves. Or, 

 de quoi dépend cette force électrique? Ityan a 



fit; 



— lulorrupleur à huile pour cuuruiiia de. Irha ijvundc 

 inlennilé. 



trouvé que la tension efficace nécessaire pour pro- 

 duire des effluves en Ire deux conducteurs égaux, 

 maintenus à distance fixe, s'élève qnaml on fait 

 croître leur diamètre. 



D'autre part, Herg a tait varier l'écartemeut de 

 deux conducteurs égaux, leur diamètre restant 

 constant, et a trouvé que la tension nécessaire pour 

 produire les oftluves croît avec cet écartement. On 

 a donc à sa dispositiou deux facteurs à faii-e croître 

 pour empêcher les effluves : le diamètre des con- 

 ducteurs et leur écartement. Mais une distance de 

 3 mètres entre câbles est déjà considérable; par 

 suite, on ne peut pas faire descendre le diamètre 

 ■ des fils au-dessous d'une certaine limite, quelle 

 que soit l'intensité des courants à transmettre ; on 



est alors conduit à employer soit des conducteurs 

 en cuivre creux avec une âme intérieure en jute, 

 soit, de préférence, des câbles en aluminium; c'est 

 ce dernier métal qui a été presque exclusivement 

 choisi pour les grands transports d'énergie récem- 

 ment installés aux États-Unis. 



Des expériences de Peck ont déterminé les 

 diverses autres causes qui peuvent favoriser la 

 production des effluves : électrisation négative du 

 conducteur, oxydation ou rugosité de la surface 

 du conducteur, température extérieure plus élevée, 

 pression barométrique plus basse, etc. 



Enfin, il a trouvé le phénomène très curieux. 



10 20 JO IfO 10 fO 70 



Sishncci en centirnàù-zj enùe /es dxes dej cejtt/ucftiiri 

 Uluini/re Jei coni/uc/euri S. Si "/m Cuivre po/i 

 Temjjer^hire 25" C . PrcsjJOfi liaromé/ifyue 7S0^"My. 



Fig. .j. — Production de l'eflluvc cl de l'etnirelle entre deux 

 conducteurs parallèles en fonction de la distance des 

 conducteurs et de la leasiou. 



illustré par le diagramme de la figure 5 et sur les 

 conséquences duquel nous reviendrons un peu plus 

 loin : à savoir que l'effluve se montre autour de 

 deux conducteurs parallèles bien avant que des 

 étincelles n'éclatent entre eux lorsque la tension 

 devient très élevée, tandis que l'étincelle précède 

 l'eflluvc lorsque la tension est inférieure à une 

 (•ertaine limite. Il résulte de l'expérience améri- 

 caine qu'il est préférable de ne pas dépasser le 

 rapport de 0,8 entre la tension nécessaire pour 

 produire des effluves dans les conditions particu- 

 lières de l'installation et la tension normale delà 

 ligne; dans ces conditions, on peut, eu effet, se 

 dispenser de tout dispositif de protection contre 

 les surtensions, la tension se trouvant automati- 

 quement limitée à 123/100 de sa valeur normale 

 par la production d'effluves. 



b) Isoh/oiirs. — Ils appartiennent à deux types : 

 les isolateurs à clQçbé et les isolateurs en chapelet. 

 Les isolateurs à cloche sont bien connus; ils 



