MAURICE LEBLANC FILS — LES TIIA.NSPOKTS D'IÎNEHGIK lîLECTRIQUE 



.S4',l 



sont très solides, mais très chers; au-dessus de 

 SO 000 volts, leur prix est prohibilif. On les rem- 

 place alors par des isola- 

 teurs en chapelety dont les 

 maillons son! munis ou 

 non de parapluies en por- 

 celaine ou en verre. La 

 figure (1 représente des 

 chapelets employés dans 

 l'installation des Grands 

 Rapides à 140 000 volts; la 

 ligure 7 représente nn 

 maillon construit par Vedo- 



velli et Priestley. 



^S Ces maillons sont réunis 



■^ ^^ '- entre eux par des anneaux 



[\ métalliques ; on en met un 



'~îÊk' grand nombre en chapelet, 



ce qui rend inofiensive, au 



point de vue isolement, la 



rupture de l'un d'eux. 



Il est indispensable de 

 protéger le maillon contre 

 l'action de la pluie, afin 

 d'empêcher la porcelaine 

 de se recouvrird'unecouche 

 d'eau bonne conductrice 

 (flg. 6); l'expérience semble 

 montrer que ce danger est moins redoutable pour les 

 (--(ilateurs à haute tension que pour les autres. Il 

 est possible, en elTel, que les effiuves obscures 

 (|ui précèdent immédiatement les effluves visibles 

 enveloppent le câble d'une gaine électrisée iujper- 



LÈà^ "iâi.; 



l'ii;. 6. — Isolfiteiir en 

 chappli't. 



fiff. 7. — Maillon li'ifiolateui' f/c Vedùvelli al P]'iexUe\ . 



méable aux gouttes d'eau; ceci semble vérifié par 

 le fait que, en cas de brouillard, celui-ci disparaît 

 autour des conducteurs et des isolateurs à haute 

 tension. Lippmann a constaté que, si l'on main- 

 tient une difTérence de potentiel élevée entre les 

 deux extrémités d'une lame de porcelaine préala- 



blement mouillée, on voit l'eau s'écouler dans 

 le sens du courant; les isolateurs à haute ten- 

 sion se débarrasseraient donc rapidement de toute 

 trace d'humidité. Mais la production des effluves 

 invisibles précédant de peu celle des efOuyes 

 visililes, on ne peut se risquer à établir la ligne 

 de telle manière qu'il se produise des effluves 

 invisibles que si la tension nécessaire à la produc- 

 tion des effluves visibles est nettement inférieure à 

 celle ([ui déterminerait des étincelles disruptives, 

 ce qui, d'après la figure S, n'est possible que pour 

 des tensions supérieures à .■;)0 OOO volts. D'autre 

 part, nous avons vu plus haut que l'emploi de ces 

 hautes tensions permettait la suppression des dis- 

 positifs destinés ii protéger la ligne contre les sur- 

 tensions. Il y a là deux raisons pour que, dans 

 l'avenir, l'emploi des tensions supérieures ii 

 100.000 volts se généralise, même dans le cas où 

 les conditions de l'exploitation permettraient d'ob- 

 tenir un bon rendement avec une tension plus 

 faible. 



L'isolateur choisi, quel que soit son système, 

 doit être essayé sous une pluie artificielle que l'on 

 doit faire plus intense que les plus fortes pluies 

 constatées dans la région; il ne faut pas oublier, 

 en effet, que le vent peut déterminer des remous 

 ([ui causent par endroits de véritables petites 

 tronil)es d'eau. 



Les isolateurs sont faits indifféremment en verre 

 ou en porcelaine. Si un arc se forme le long d'un 

 isolateur du conducteur qu'il supporte à sa ferrure, 

 après avoir été amorcé par une cause quelconque, 

 l'isolateur ne peut supporter son passage que s'il 

 n'est que de très courte durée ; s'il se prolonge, 

 l'isolateur se fêle et est mis hors de service. 



Pour éviter cet inconvénient, Creighton mesure 

 la tension entre chaque conducteur et le sol au 

 moyen d'un électromètre spécial (fig. 8); si cette 

 tension subit une baisse anormale, l'électromètre 

 agit sur un relais qui, pendant un temps très court, 

 établit un court-circuit franc entre le conducteur et 

 le sol et l'interrompt ensuite ; cela suffit pour 

 souffler l'arc. L'application de ce procédé nécessite 

 cependant que le point neutre de la ligne ne soit 

 pas relié directement au sol ; cette condition se 

 généralise d'ailleurs de plus en plus, car elle a 

 l'avantage d'éviter la production d'un court-circuit 

 franc dans le cas où par accident un conducteur se 

 trouve mis momentanément à la terre. 



7. Appareils de protection contre les surten- 

 sions. — Les surtensions sont particulièrement à 

 redouter sur les lignes de grande longueur ;\ haute 

 tension; elles sont dues à diverses causes qu'il 

 convient d'étudier séparément. 



a) ElTet Ferranli. Sur une ligne de transport de 



