850 



MAURICE LEBLANC FILS — LES TRANSPORTS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 



grande longueur, l'intensité et la tension sont loin 

 d'avoir les mêmes valeurs efficaces tout le long de 

 la ligne: celle-ci est le siège de réflexions aux extré- 



l''ig. 8. — Klecli'oœblre spik'Jn! jwur 

 mesurer la tension entre les con- 

 L ilucleiirs et le sol. 



miles qui déterminent des résonances. Ces réso- 

 nances produisent des surtensions, particulièrement 

 élevées lorsque la longueur de la ligne est égale à 

 un multiple impair du quart de la longueur des 

 ondes qui s'y propagent. 



Or, sur les lignesà haute tension, dansles condi- 

 tions pr.itiques d'installation, la vitesse de propa- 

 gation des ondes électriques ne dépasse guère 

 200 000 kilomètres. Supposons une ligne de 

 500 kilomètres et la fréquence du courant 

 50 périodes ; cherchons les harmoniques 

 qui peuvent donner lieu à des résonances. 



Supposons que les alternateurs ne pro- 

 duisent ni harmoniques pairs, ni harmo- 

 niques dont le rang soit un multiple de .'!. 



Les rangs des liarmoniques susceptibles 

 d'être produits sont : 



û, 7, H, 13. 17, 19, 23, 25, 29, 



auxquels corre.spondent des fréquences : 



2;io. 3;;o..., oic. 



et des longueurs d'onde. 



800, 572, 363, 308, 235, 210, 174, 160, 13S Ivil. 



D'autre part, les longueurs d'onde dan- 

 gereuses, d'après la règle énoncée plus 

 haut, seraient : 



2.00(1, 666, iOO, 286. 212, 1X2 kiloiii. 



L'on voit donc (\ue la I!)'' harmoni(|iie 

 sera en pleine résonance et que toutes 

 les autres pourront donner des surtensions 

 plus ou moins élevées. Il est donc néces- p|,, g 

 saire de disposer les enroulements de 

 manière à éviter la production des harmo- 

 niques et de disposer des éloufTeurs d'harm(ini(|u('s 

 sur les alternateurs. L'effet Ferranli n'est d'ailleurs 

 à craindre que quand la ligne n'est pas chargée ; 



quand elle est en charge, les réflexions se trouvent 

 amorties aux extrémités oîi toute l'énergie reçue 

 n'est pas intégralement restituée. 



b] Résonances entre Jn lir/iie 

 et les appnreils génévtiteurs on 

 récepteurs. — Ces résonances, 

 surtout;\ redouter dans les réseaux 

 de distribution en câbles armés 

 et à tension moyenne, doivent 

 être évitées avec grand soin par 

 les procédés indiqués plus liant. 



c) Oscilhtions occasionnées 

 par les l'ermetiires ou ouvertures 

 de circuit. — Etant donné le peu 

 de durée du iiln-nomène, un peut 

 l'éviter au moyen de limiteurs 

 de tension. 



Pour ne pas ouvrir un chemin aux courants de 

 travail en même temps qu'aux courants de décharge 

 oscillante, on remarque que ceux-ci ont toujours 

 une fréquence très supérieure à celle du réseau et 

 que, par suite, ils traversent bien plus facilement 

 un condensateur que les courants normaux: il est 

 donc logique de protéger les appareils au moyen de 

 condensateurs branchés en dérivation entre les 

 entrées de poste et la terre. M. Moscicky a réussi à 

 faire des condensateurs 

 en verre donnant de bons 

 résultats ; mais on semble 

 préférer maintenant les 

 condensateurs électroly- 

 tiques à lames d'alumi- 

 nium. On les constitue par 

 des assiettesenaluminium 

 que l'on superpose en les 



- Condensateurs formes par des piles d'assiettes en :ilumi- 

 ninin guidées par des montants en hois imprérjné. 



séparant par des cales en porcelaine et que l'on 

 remplit d'un électrolyte. Ces piles d'assiettes, 

 guidées par des montants en bois imprégné, sont 



