CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



a produil son (■ITel ulilo en fioid par sa tranl'ormation 

 en s,a/. et sa détente, on le dirige vers un réciiiient 

 appelé vrgi'iiài-aletir, où arrive de son ciilé l'eau de la 

 toute [U'emière solution, qui a été soumise à l'action 

 de la chaleur et qui a perdu la plus grande partie de 

 son gaz, solution appauvrie et qu'il s'agit d'enrichir à 

 nouveau en lui faisant absorber le gaz détendu, de 

 manière à recommencer une nouvelle opération. 



1,'absorplion de ces régénérateurs élait jusqu'ici dé- 

 feclueuse. On l'obtenait dans un récipient unique, où, 

 par suile des remous, l'eau enrichie en gaz — ou 



Le régénéra ti>ur E est disposé comme il suit : à l'exté- 

 rieur de l'appareil, le gaz qui servira à enrichir le liquide 

 pauvre et ce dernier arrivent siinullanément dans un 

 même tuyau qui les conduit au régénéiateur propre- 

 ment dit. Celui ci se compose de séries de lubes hori- 

 zontaux superposés et mandrinés sur deux plaques 

 tubulaires. Les plaques sont fermées par des portes 

 munies de chicanes, de telle sorte que le liquide et le 

 gaz, pénétrant simulanément dans les tubes de la partie 

 inférieure de l'appareil, soient obligés de circuler dans 

 chaque série horizontale avant de gagner la série supé- 



Fig. i. — Appareil de projcctiou en couleurs naturelle^. 



liquide riche — était constamment mélangée avec le 

 liquide pauvre arrivant dans l'appareil. F'inalement, 

 la teneur en gaz du liquide sortant du récipient, au 

 lieu d'être ce qu'elle devrait être rationnellement, c'est- 

 à-dire la teneur correspondant à un liquide saturé, 

 n'était qu'une moyentie entre cette teneur maximum 

 et la teneur du liquide pauvre arrivant dans l'appareil. 



En outre, les iiuestions de température jouent é-ga- 

 lenient un rôle qui n'est pas négligeable. La quantité 

 de gaz absorbée est d'autant plus élevée que la tempé- 

 rature est plus basse. Pour les mêmes raisons que 

 précédemment, la température réalisée dans l'appareil 

 n'était, à vrai dire, qu'une moyenne. 



Ces deux inconvénients ont été supprimés au moyen 

 d'un nouveau rés'énérateur. 



rieure. Chaque tuyau contient à l'intérieur un cloi- 

 sonnement percé de trous de façon que l'eau et le gaz 

 subissent un brassage énergique qui facilite l'absorption 

 de ce dernier. Le refroidissement est obtenu par une 

 circulation d'eau tombant en pluie de la partie supé- 

 rieure de l'appareil. La solution qui débouche dans 

 l'appareil à la partie inférieure rencontre de l'eau de 

 refroidissement de plus en plus froide et s'enrichit 

 constamment dans sa marche ascensionnelle, tout en 

 restant complètement isolée pendant ce travail d'enri- 

 chissement. A son arrivée dans les rangées supérieures 

 des tubes, l'absorption est complète. 



La justesse de ces vues a été confirniée [lar les appli- 

 cations qui en ont été faites. En effet, les installations 

 effectuées par la Société des Glacières de Paris, et qui 



