S34 PAUL JANET — TENDANCES ET RECHERCHES ACTUELLES DE L'ÉLECTROTECHNIQUE 



l'Italie), en Amérique de oO.OOO volts (Missouri 

 River power C"). 



En général, les lignes employées pour les très 

 grandes distances sont aériennes, en cuivre, ou 

 quelquefois en aluminium ; les hautes tensions que 

 nous venons de signaler amènent à employer des 

 isolateurs à plusieurs cloches et de très grandes 

 dimensions pour éviter les décharges disruptives; 

 ceux de la Missouri River ont 22 centimètres de 

 diamètre et 13 centimètres de hauteur. Pour la 

 même raison, et pour éviter les effluves entre fils, 

 les conducteurs doivent être très écartés les uns 

 <les autres ; dans la même installation, les trois fils 

 de la ligne triphasée occupent les trois sommets 

 d'un triangle équilatéral de 2 mètres de côté. 



Les lignes souterraines, dont on peut évaluer le 

 prix à trois fois celui des lignes aériennes, sont 

 beaucoup moins répandues; cependant, on sait 

 aujourd'hui construire des câbles qui, aux essais, 

 résistent à une tension de 100.000 volts ; des théo- 

 ries nouvelles et fort simples ont montré que, 

 dans un câble, toute la masse de l'isolant ne tra- 

 vaille pas â la même tension, et que c'est dans le 

 voisinage immédiat du conducteur que le gradient 

 de potentiel est le plus élevé'; ce sont donc les 

 régions où il faut surtout employer des isolants â 

 grande rigidité électrostatique. La plus longue 

 ligne souterraine (comme transport) qui existe en 

 France est une ligne de 13 kilomètres â 10.000 volts 

 sur le réseau de la Méditerranée; des câbles à 

 ^0.000 volts sont en service â Toulon. 



Les lignes aériennes ont, par rapport aux lignes 

 souterraines, le grave inconvénient d'être exposées 

 aux accidents dus à l'électricité atmosphérique. 

 Les coups de foudre directs sont rares, el les élec- 

 triciens, à l'heure actuelle, semblent craindre sur- 

 tout les élévations de tension causées indirectement 

 soit par des phénomènes d'influence électrosta- 

 tique, soit par des phénomènes d'induction provo- 

 qués par les décharges oscillantes dues aux coups 

 de foudre voisins. Il semble que, tant que l'isole- 

 ment des lignes était médiocre, comme c'était le 

 cas pour les lignes'à basse tension, les élévations 

 anormales de tension ne se produisaient pas, 

 l'équilibre ayant le temps de s'établir suffisamment 

 par la faible conductibilité des supports. Mais, à 

 mesure que l'isolement est plus soigné, les hautes 

 tensions dues aux phénomènes atmosphériques 

 peuvent se développer sans se dissiper au fur et à 

 mesure, et alors elles cherchent un point faible oîi 

 elles provoquent des désordres importants. La 



' Un câble armé, consti'iiit pour supporlei' 2-'i.000 volts, 

 .ivec l'i"i">,î'i (ri'p.ai.^iSLMir d'isiilant, siiiiporl.f .'i.OOO volts 

 p;ir niillimf'tre dans h; voi.slnage du eondiu-teiii', et seule- 

 ment 2.270 volts par milliuiétre dans le voisinage de l'en- 

 veloppe. 



question des parafoudres destinés à intervenir en 

 cas de décharge brusque, et des limiteurs de ten- 

 sion destinés, par des fui tes volontairement établies, 

 à empêcher toute élévation de tension, est donc 

 devenue capitale dans les transmissions à longue 

 distance. 



Mais, qu'il s'agisse de câbles souterrains ou de 

 lignes aériennes, d'autres élévations de tension sont 

 à craindre : ce sont celles qui sont dues soit à la 

 résonance inattendue d'un harmonique de la ten- 

 sion principale, dont la période se trouve coïncider 

 avec celle des oscillations propres de la ligne, soit 

 â la rupture brusque d'un court-circuit qui provoque 

 ce que l'on appelait autrefois un extra-courant de 

 rupture, extra-courant donl le calcul est fort com- 

 pliqué si l'on veut tenir compte de toutes les circon- 

 stances qui interviennent. Aussi les parafoudres et 

 limiteurs de tension sont-ils aujourd'liui considérés 

 et étudiés comme des appareils île protection contre 

 toutes les élévations anormales de tension, que ces 

 élévations soient d'origine atmosphérique ou autre. 



Les appareils accessoires dans ces grandes lignes 

 de transmission prennent une grande importance : 

 c'est ainsi que les interrupteurs deviennent de vé- 

 ritables machines; la rupture de l'arc dans l'air 

 entraînerait à des dimensions tout à fait excessives; 

 aussi, l'usage est-il très généralement répandu 

 aujourd'hui de rompre ces arcs dans l'huile. Nous 

 citerons ici un inlerrupteur triphasé, à huile, ca- 

 pable d'interrompre une puissance de 730 kilowatts 

 sous 30.000 volts. Les disjoncteurs du Métropoli- 

 tain de New-York, qui peuvent couper 5.000 kilo- 

 watts sous 11.000 volts, sont d'un type analogue. 



En général, le courant triphasé à haute tension 

 n'est pas utilisé tel quel à la station d'arrivée; il est 

 soit transformé en courant triphasé à tension 

 moindre, soit même transformé en courant continu 

 à basse ou moyenne tension par commutatrices ou 

 par groupes moteurs-générateurs. 



Parallèlement au système de transmission par 

 courants triphasés à haute tension, se développait, 

 sur un champ d'action plus restreint, le très inté- 

 ressant système série à intensité constante par 

 courants continus à haute tension. Ce système, 

 auquel s'attache invinciblement le nom deM.Thury, 

 consiste â placer en série, sur un même circuit, 

 toutes les génératrices d'une part, toutes les récep- 

 trices de l'autre, et à faire varier suivant la demande 

 de puissance, non pas l'intensité du courant, qui 

 reste constante à toute charge, mais la tension de 

 la station génératrice. 



Le plus récent exemple et le plus beau d'un 

 transport par courant continu série est celui de 

 Saint-Maurice-Lausanne, sur une distance de 36 kilo- 

 mètres; le courant est constant et maintiMiu, quelle 

 que soit la demande de puissance, à 130 ampères. La 



I 



