D' A. TROUSSEAU — LA FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD 8")î) 



motrice de 160 volts pour la charge des accumula- 

 teurs. 



La batterie d'accumulateurs est de Gfi éléments 

 et d'une capacité de (iOO ampère-lieures, du type de 

 la Société pour le travail électrique des métaux. 

 Elle assure les services spéciaux et de nuit; elle 

 vient en aide aux machines à certains moments 

 plus particulièrement chargés. 



Le moteur à gaz de ville a été choisi de préfé- 

 rence, en raison de l'ensemble des qualités qu'il 

 présente actuellement sur les systèmes qui peuvent 

 lui être opposés : la sécurité de fonctionnement, la 

 «implicite de mise en route et d'entretien, l'écono- 

 mie, le peu d'encombrement, la pi'opreté. Les 

 moteurs sont munis d'un appareil de mise en 

 marche automatique; ils sont à 3 paliers et avec 

 fort volant équilibré. 



La commande des machines dynamos généra- 

 trices sefaitdirectementpar courroie. Ces machines 

 sont à excitation dérivée, avec rhéostat de champ, 

 et montées sur rails permettant la tension facile de 

 la courroie. 



L'ensemble des manœuvres électriques se fait au 

 moyen d'un tableau général de permutation et de 

 distribution. 



Ce tableau, en marbre blanc, comporte trois 

 panneaux : 



1° Celui des génératrices; 



2° Celui de la batterie d'accumulateurs ; 



3° Celui des circuits d'utilisation. 



Sur ce tableau sont groupés les appareils de 

 manœuvre, de sécurité et de mesure nécessaires. 



L'en=eml)le de ces appareils permet l'usage de 

 l'une ou de l'autre des deux dynamos, soit séparé- 

 ment, soit en quantité, ainsi que la charge ou la 

 ■décharge de la batterie. Derrière le tableau est 

 réservé un espace libre pour la visite et l'entretien 

 des connexions et permettant facilement d'exécu- 

 ter des adjonctions d'appareils s'il y a lieu. 



De ce tableau partent les circuits principaux : 

 pour l'éclairage et le transport de force, pour les 

 services d'électricité médicale. 



Ces circuits pénètrent dans les bâtiments après 

 avoir traversé souterrainement la cour de service; 

 ils se divisent ensuite en plusieurs colonnes mon- 

 tantes, alimentant divers circuits secondaires sui- 

 vant les besoins. 



Les canalisations sont formées de câbles à isole- 

 ment très forts et munies des appareils de sécurité, 

 fusibles, etc., les plus perfectionné.s. 



L'éclairage comprend T.jO lamjjcs réparties dans 

 les divers locaux; de plus, divers appareils sont 

 actionnés électriquement : ventilateurs, allumeurs 

 de poêle, fourneaux et réchauds spéciaux à gaz, 

 appareils de projection, etc. 

 • Les services médicaux sont alimentés par du cou- 



rant continu et par du courant alternatif. Le cou- 

 rant continu à 110 volts est pris sur le réseau 

 général ou sur une canalisation spéciale allant 

 directement du tableau au bâtiment de la salle 

 d'opérations. 



Le courant alternatif est produit au moyen d'un 

 alternateur placé dans la salle des machines et ac- 

 tionné par le courant continu pris sur un circuit 

 particulier du tableau. 



Dans les salles d'opérations, de visite, de panse- 

 ments, laboratoires, chambres noires, etc., sont 

 établis divers appareils pour : 



Traitement faradique, statique, voltaïque et par 

 les courants de haute fréquence ; 



Electro-diagnostic, radioscopie, radiographie; 



Galvano-cautères, massages vibratoires, excita- 

 teurs, photophores, lampes exploratrices; 



Tableaux lumineux et échelles démesure d'acuité 

 visuelle, etc. 



Des prises de courant spéciales sont préparées 

 non seulement pour le traitement, mais encore 

 pour les recherches et les laboratoires. 



L'ensemble des services électriques, usine géné- 

 ratrice, moteurs, dynamos, accumulateurs, tableau 

 et installation intérieure (sauf les appareils d'élec- 

 tricité médicale fournis par la maison Gaiffe), a été 

 exécuté par la maison Cance et fils et C". 



Les ascenseurs et monte-charge sont actionnés 

 au moyen de l'eau et de l'air comprimé; l'avantage 

 de ce système consiste dans la régularité de mar- 

 che et l'économie de consommation d'eau, l'eau 

 étant récupérée dans des cuves placées au sommet 

 des trémies de ces appareils. Les ascenseurs prin- 

 cipaux peuvent recevoir un lit et un infirmier. Ces 

 appareils ont été construits par MM. Domain et O". 



Toutes les pièces de la fondation sont carrelées 

 en carreaux de grès cérame de Feignies et le pour- 

 tour des pièces est revêtu de gorges de même ma- 

 tière afin d'éviter les angles. 



Au-dessus des gorges, les murs, sans angles ni 

 saillies, sont revêtus soit en faïence, soit en zinc 

 poli, soit en peinture vei'nissée; toutes les parties 

 de l'hôpital sont lavables à grande eau. 



Le système employé pour le service des cuisines 

 est celui du chauffage par le gaz, qui évite les pous- 

 sières, la manutention du charbon et permet une 

 propreté parfaite des locaux. 



Le service du Jilaneliissaijc, entièrement méca- 

 nique, comprend une salle dallée en ciment con- 

 tenant la machine à laver, le cuvier à lessive, l'es- 

 soreuse, et, dans une pièce adjacente, le séchoir à 

 air chaud, dans une autre la repasseuse avec une 

 machine ;\ repasser à main et un fourneau à 

 fers. 



Ce service est en contact avec celui de la désin- 

 feclioi), qui se compo'^e de deux pièces, la première 



