10 G. LAVERGNE — LES APPLICATIONS MKCAMQUKS DE L'ÉLECTRICITÉ DANS LES MINES 



l*our les amener aux endroits où ils sont con- 

 sommés, on peut employer, comme à Anzin, des 

 cftbles isolés au caoutchouc, recouverts d'une gaine 

 en toile, et supportés par des poulies de porcelaine : 

 ils donnent de très bons résultats, même dans les 

 puits très humides. Dans ceux où l'eau retombe en 

 pluie presque continue, des câbles nus, tendus 

 verticalement sur des cloches en porcelaine, 

 placées tous les dix mètres, comme à Maries, con- 

 viennent mieux. Quand on a spécialement à 

 craindre les ruptures, on peut les proléger par 

 des armatures en fer ou acier, ou les placer dans 

 des tuyaux en fer. ou des caniveaux au ras du sol. 



toute sécurité, parce que, lors de la rupture du 

 conducteur principal, qui précède la fusion du 

 plomb secondaire, il est à craindre qu'il se pro- 

 duise une étincelle. 



Le système Nolet. caractérisé par la subdivision 

 des conducteurs positif et négatif en sections rac- 

 cordées par des manchons, échappe à ce reproche : 

 le découplement du conducteur principal ne peut 

 produire d'élincelle, parce que le courant est préa- 

 lablement coupé il l'origine de la canalisation par 

 un jeu d'électros; et le découplement du fil auxi- 

 liaire n'en produit qu'une très faible et àl'inlérieur 

 même du manchon, ce qui lui enlève tout danger. 



Fig. 1. — Type d'installation yninièi'e électrique. — A, génératrices ; — B,B, centres de distribution; — C,C, treuils de i-oulat'O: 

 — F, F, pompes; — E, réceptrices; — D, perforatrices cthaveuses. En général, les réceptrices font partie intégrante de chaqui? 

 iii.-ichine-outil. 



Dans les terrains ébouleux, des câbles sous plomb, 

 posés de manière à pouvoir glisser sur leurs sup- 

 ports et montés très lâches, se comportent bien. 



Dans les mines grisouteuses, on emploie des 

 canalisations de sûreté. Le câble Atkinson est 

 composé de deux fils concentriques isolés l'un de 

 l'autre : le fil extérieur, constituant le conducteur 

 principal; le fil intérieur, ne conduisant qu'une 

 faible dérivation du courant, et composé de spires 

 pouvant s'allonger sans se rompre. Quand, par 

 suite de la rupture du premier, le courant passe 

 intégralement dans le second, celui-ci est fondu 

 sur une partie de son parcours, faite pour cela en 

 plomb, et cette fusion occasionne la chute d'un 

 poids qui détermine l'interruption du courant. 

 Ce système fort ingénieux est appliqué en An- 

 gleterre; on peut lui reprocher de ne pas donner 



Mais il nous paraît assez compli((ué. Il sérail dési- 

 rable qu'on trouvât un câble à la fois simple et 

 sûr. 



Ces préliminaires posés, nous allons voir l'élec- 

 tricité utilisée dans tous les grands services que 

 comporte l'exploitation d'une mine : travaux de 

 recherches, traçage, abatage, roulage et extrac- 

 tion, épuisement, ventilation, préparation méca- 

 nique. La figure 1 donne le schéma d'une installa- 

 tion générale. 



L — Tr.waux de hechercues 



Dans les mines, particulièrement dans celles dont 

 les gîtes sont irréguliers, il y a un grand intérêt à 

 pouvoir s'éclairer vite et économiquement sur la 

 position et l'importance des couches. L'électricité 

 se prête très bien à des investigations, non par les 



