G. DE LAMARCODIE — LE RÉGIME FUTUR DE L'ÉLECTRICITÉ A PARIS 



lli 



champs ijraviliques très convrrgenis, il semble 

 i/ue les solides soient soumis à quelque chose de 

 plus que la différence entre la poussée hydrosta- 

 tique et la force gravilique. 



En résumé, et quoi qu'il en soit des résultats 

 déjà obtenus, l'étude expérimentale de la gravita- 

 tion, longtemps paralysée, pourrait peut-être en- 



trer dans une voie nouvelle par l'application de 

 principes déjà posés et d'hypothèses déjà faites 

 dans d'autres branches de la Physique, où elles- 

 ont produit de nombreuses découvertes. 



Victor Crémieu, 



Docteur es sciences, 

 Préparateur à la Sorbonne 



LE RÉGIME FUTUR DE L'ELECTRICITE A PARIS 



La question du régime futur de l'électricité à 

 Paris semble approcher d'une solution. 



Cette question, plus encore que celle du gaz, est 

 délicate et complexe. Il n'y a, en effet, pour le gaz, 

 qu'une Compagnie concessionnaire et qu'un mode 

 de canalisation, tandis que, pour l'électricité, il y a, 

 sans compter le Secteur municipal, six Secteurs 

 administrés par six Compagnies distinctes, n'ayant 

 pas le même système de distribution et dont les 

 concessions prennent fin à des dates diflérentes. 

 Pour le gaz, presque toutes les voies sont cana- 

 lisées : pour Télectricité, la distribution reste encore 

 à faire dans bien des rues. Un voit donc qu'indé- 

 pendamment des difficultés communes aux régimes 

 du gaz et de l'électricité, le régime de l'électricité à 

 Paris soulève beaucoup d'autres questions, qui lui 

 sont propres. Dans ces conditions, il ne faut pas 

 s'étonner si, sollicités par tant d'intérêts en jeu, 

 obligés d'examiner de près tant de points de vue 

 différents, le Conseil municipal de Paris et le Con- 

 seil général de la Seine hésitent encore avant 

 d'adopter une décision définitive. 



Examinons, en quelques mots, quelle est la 

 situation. 



I 



Actuellement, les six Compagnies concession- 

 naires de la distribution de l'énergie électrique 

 sont : la Société d'éclairage et de force par Télec- 

 tricité, la (Compagnie continentale Edison, la. Com- 

 pagnie de r Air comprimé, la Compagnie du Secteur 

 de la place Clicliy, la Compagnie du Secteur des 

 Champs-Elysées et celle du Secteur de la Rive 

 gauche. 



Les concessions de ces Sociétés expirent aux dates 

 suivantes : 



Société (i'éi'lairage et Je force par l'élec- 

 tricité, et C'" continentale Éilison . . 8 .Vvril 11)01 



Corapafrnie île l'Air comprimé 9 Avril UIOT 



('.i". (lu Secteur de la place Clichy . . . tS Avril 190"! 



C'<! du Secteur des Champs-Élj'sées . . 13 Avril 1908 



C's du Secteur de la Rive gauche ... 11 Décembre 1908 



La Société d'éclairage et de force distribue du 



courant continu à HO volts dans un réseau à deux 

 fils. Une partie du courant est engendrée directe- 

 ment dans trois usines situées dans Paris, rue 

 d'Alexandrie, rue de Bondy et quai de la Loire. 

 Une autre partie est engendrée sous forme alter- 

 native diphaséeàG.OOO volts, fréquence 40, dans une 

 autre usine, située à Saint-Ouen, et commutée dans 

 les sous-stations de la gare du Nord et du boulevard 

 Barbes. 



La Compagnie Edison a une usine à Sainl-Denis,^ 

 et deux usines à Paris : l'une faubourg Montmartre, 

 l'autre avenue Trudaine. Ces deux dernières 

 produisent directement du courant continu à 

 à 2 X 110 volts, tandis que l'usine de Saint-Denis 

 fournit du courant continu à2X 2.200 volts, qui 

 est transformé en courant continu à 2 X HO volts 

 dans des sous-stations. 



Sur le Secteur de la Compagnie de Pair comprimé, 

 le courant est engendré à -i-40 volts dans l'usine 

 principale du quai Jemmapes : trois sous-stations 

 se bornent à régler et à subdiviser la tension dans 

 le réseau à o fils et 4 X HO volts. Pour une faible 

 part, les vieilles usines du boulevard Richard- 

 Lenoir et de la rue Saint-Fargeau envoient du cou- 

 rant continu à haute tension, qui est converti dans- 

 les sous-stations. 



Le Secteur de Clichy engendre, dans son usine 

 de la rue des Dames du courant continu à 440 volts, 

 qui est porté par des feeders à 2 fils sur les fils 

 extrêmes d'un réseau à 5 fils à 4 X 110 volts. Huit 

 sous-stationsd'équilibrage, dispersées sur le réseau, 

 égalisent la tension entre les 4 ponts. L'usine à 

 vapeur de la rue des Dames étant insuffisante, le 

 secteur de Clichy achète à la Compagnie du Triphasé 

 du courant triphasé à o.OOO volts, fréquence 23^ 

 produit à l'usine d'Asnières. Ce courant arrive à 

 l'usine de la rue des Dames, où il est commuté en 

 courant continu à 440 volts qui est débité en paral- 

 lèle avec le courant engendré directement. 



Le Secteur des Champs-Elysées ne possède éga- 

 lement qu'une usine, située à Levallois-Perret ; 

 celte usine produit du courant alternatif mono- 

 phasé à 3.000 volts et à la fréquence 40. Des trans- 



