H. HENRIET — LE MÉCANISME DE L'ALTÉRATION DE LAIR CONFINÉ 



501 



valoire «le Moiilsduris, qui éliulie Tair du Mélropo- 

 lilain di' Paris di'|uiis son origine, a constaté ijue le 

 matin, à la ie|)risp du travail, et bien que pendant 

 la nuit la ventilation soit assez active pour que 

 l'air de l'intérieur des tunnels ait repris une com- 

 ]iositiou identique à celle de l'extérieur, il règne 

 sous les voûtes une odeur semblable à celle que 

 possèdent les voitures et les stations pendant la 

 journée. 



Cela est très aisément explicable. Tout d'abord, 

 comme c'est généralement le cas, si l'air que l'on 

 envoie dans une enceinte pour remplacer celui qui 

 est vicié se trouve à une température inférieure à 

 celle de ce dernier, l'eau condensée reste liquide. 

 Elle commencera à s'évaporer lentement si l'air pur 

 envoyé est relativement sec, et l'évaporation se pour- 

 suivra jusqu'à ce que l'air soit saturé de vapeur 

 à la température considérée : d'où dégagement lent 

 d'odeurs. 11 iaut remarquer, cependant, ipie les 

 choses ne se passent ainsi que dans le cas où la sur- 

 face condensante est imperméable et si les gmitte- 

 lettes n'ont pas gardé l'état spliéro'idal. 



Dans les tentures et les vêtements, il en est tout 

 autrement. M. Laugevin a établi une théorie que 

 j'ai rajiporlée tout au long ailleurs', grâce à laquelle 

 il démontre qu'il peut exister des gouttelettes 

 li(iuides d'un diamètre égal à 1/100.000 de milli- 

 mètre, en équilibre avec la vapeur d'eau saturante 

 et même non saturante. Une fois fornïées, ces gout- 

 telettes ne peuvent disparaître que si on les soumet 

 à une surcbaulVe sutlisante, une certaine compres- 

 sion de l'air ne permettant pas de les évaporer. Or, 

 dans les étoffes, tentures ou vêtements, ces goutte- 

 lettes garderont facilement l'état spbéro'idal puis- 

 quelles ne mouillent pas aisément les fibres et 

 pourront pénétrer dans toute l'épaisseur du tissu 

 en raison de leur petitesse. Les tissus se mettant 

 très diflicilement en èipiilibre hygrométri([ue avec 

 l'extérieur et conservant pour ainsi dire une atmo- 

 sphère (pii leur est propre, dès qu'ils sont imprégnés 

 de gouttelettes, celles-ci persistent et, avec elles, les 

 substances qu'elles ont dissoutes. C'est par suite de 

 ce phénomène que les vêtements, même extérieurs, 

 peuvent transporter des produits odorants, en quan- 

 tité inhme, à des distances considérables. L'odeur 

 particulière des couvertures militaires, dont le 

 D'" Ligouzat" a fait récemment une si intéressante 

 étude, n'a pas d'autre origine. 



Ces phénomènes de condensation présentent des 

 inconvénients graves, en ce sens qu'ils rendent les 

 corps qui sont pénétrés par l'eau condensée très 

 aptes à entretenir des cultures microbiennes. Pour 

 les vêtements, en particulier, il serait désirable qu'ils 



• H. Henriet : Loc. cil. 



' Di' Ligouzat : Revue irHygiine. mars lOO" 



puissent tous être lavés, même ceux qui sont le 

 moins en contact avec la peau. 



Dans l'intérieur des locaux, le mieux .serait 

 d'éviter la production de la condensation et, pour 

 cela, il conviendrait de maintenir une aération 

 constante. La Chambre des Députés à Paris, par 

 exemple, où des ventilateurs puissants renouS'ellent 

 constamment l'air pendant les séances, ne possède 

 aucune odeur particulière et cela parce qu'aucune 

 condensation ne s'y produit. Dans les appartements, 

 il suffirait de maintenir toutes portes intérieures 

 ouvertes et une simple fente de fenêtre de 3 à 4 cen- 

 timètres de largeur pour produire une ventilation 

 continue, grâce au peu d'étanchéité des portes et 

 fenêtres extérieures. Pour ces raisons, l'emploi des 

 bourrelets l'hiver doit être rigoureusement proscrit. 



La ventilation est surtout nécessaire la nuit, dans 

 les chambres à coucher, et le maintien d'une fenêtre 

 entr'ouverte par tous les temps est une précaution 

 essentielle et généralement suffisante pour éviter 

 toute odeur et pour conserver à l'air une composi- 

 tion voisine de celle de l'atmosphère extérieure. 

 Cette précaution ne peut jamais présenter d'incon- 

 vénients, quoiqu'en pensent certaines personnes ; 

 elle est d'ailleurs la seule qui permette de faire dis- 

 paraître, d'une façon radicale, les causes d'intoxica- 

 tion par des gaz délétères, comme l'oxyde de car- 

 bone, (|ui fait encore, les nuits d'hiver, de trop nom- 

 breuses victimes. 



m 



De tout ce qui précède, il résulte que, pour appré- 

 cier, dans une atmosphère confinée, la marche de la 

 viciation de l'air, l'acide carbonique est insuffisant : 

 d'abord, parce que ce gaz peut augmenter indéliui- 

 ment tandis que la pollution respiratoire ne peut 

 ])as dépasser un maximum ; ensuite, parce qu'après 

 ventilation, sa proportion peut être très faible, bien 

 qu'il existe encore sur les parois des condensations 

 intenses ; enfin, parce que l'acide carbonique peut, 

 dans une même enceinte, avoir plusieurs origines. 



En revanche, on a vu que Fêtai hygrométrique 

 de l'air augmente dans un air confiné, juscju'au 

 moment où se produit la condensation eu un point 

 (pielfunque. Si donc on dispose un hygromètre 

 enregistreur dans une enceinte, on verra les ordon- 

 nées de la courbe aller d'abord en croissant, puis 

 rester constantes, la courbe formant alors un pla- 

 teau. Et c'est à partir du moment où la courbe fait 

 plateau qu'on peut considérer comme atteinte la 

 limite de pollution maxima. 



En examinant les nombreuses courbes hygro- 

 métriques obtenues par M. Albert-Lévy dans les 

 tunnels du Métropolitain, on remarque que, dans 

 ceux qui sont le moins bien ventilés, où la tempe- 



