932 



C P. BOURGOIN — LORGAMSATIOX DE LA MAISON COLONIALE MODERNE 



]>lus IkuiI, ne perinetlra jiuciinement d'alloiiKlre 

 ce rc'siillat. 



11 iiniiorle, cependant, d'autant plus de l'obtenir 

 que Taction du climat tropical sur Torganisme de 

 rEuroixHMi constitue souvent le facteur patliolo- 

 gicjue le ])lus actif qui agisse sur lui. soit directe- 

 ment par la production d'une anémie plus ou moins 

 profonde, soif indirectement par une modification 

 du terrain physiologique de l'individu, le rendant 

 plus apte à contracter les endémies morbides. 



Il faut donc chercher les moyens pratiques : 



1" De dessécher l'air ; 



i° De le refroidir. 



§ 1. 



Dessiccation de l'air. 



Pour dessécher l'air, on peut, a priori, avoir 

 recours à des procédés chimiques ou à des pro- 

 cédés physiques. 



1. Procédés chimiques. — Les premiers, em- 

 ployés dans les laboratoires, consistent à faire 

 passer l'air ambiant sur des substances avides 

 d'eau, qui sont généralement l'acide sulfurique 

 monohydraté ou le chlorure de calcium. Bien que 

 ces substances puissent être régénérées par un 

 chauffage à température peu élevée, les procédés 

 chimiques n'ont pas reçu d'application industrielle 

 et servent uniquement à la dessiccation des maga- 

 sins à poudre, dont l'atmosphère est rarement 

 renouvelée; nous ne les citerons donc que pour 

 mémoire. 



2. Procédés physiques. — Les procédés phy- 

 siques, basés sur le refroidissement, sont actuel- 

 lement employés sur une vaste échelle pour la 

 dessiccation de l'air insufflé dans les hauts-four- 

 neaux. 



Supposons le milieu ambiant constitué par de 

 l'air saturé à 30° ; dans ces conditions, la tension 

 de la vapeur d'eau sera de 31,55 mm. Si l'on abaisse 

 la temi)érafure de la masse dair à 0°, la tension 

 rnaxima correspondante de la vapeur d'eau n'étant 

 [ilus que de 4,60 mm., il en résultera que la quan- 

 tité de vai)eur d'eau contenue dans un mètre cube 

 d'air ayant subi cette réfrigération, et ramené à la 

 température de 30°, sera réduite dans la propor- 



•4,00 



soit à 1,7 environ. 



tion 



31 



Ce procédé de dessiccation par refroidissement, 

 employé povjr la première fois par (jayley en Amé- 

 l'ique, tend actuellement à être remplacé par le 

 procédé Steinhard, dont le principe a été exposé 

 dans la Revue générale des Sciences du 30 .juillet ; 

 rappelons ici ses grandes lignes : au lieu de des- 

 sécher l'air avant sa compression, on le comprime 

 d'abord et on le fait ensuite pas.ser sur un refroi- 

 disseur analogue à un condenseur à surface. Le 

 bénéfice de cette disposition est le suivant : consi- 



dérons de l'air saturé à 30° C. ; la quantité d'eau 

 contenue dans un mètre cube de cet air supposé à 

 la pression de 760 mm.) est de 30.2 gr. Eirectuons 

 une compression isothermique de cet air. de façon 

 à réduire son volume de moitié : nous condense- 

 rons 30,2 gr. de vapeur d'eau, réduisant ainsi de 

 moitié la quantité de cette dernière contenue dans 

 l'air insufflé dans le haut-fourneau. 



Quoi qu'il en soit de ces procédés, leur étude se 

 confond avec celle des moyens à employer pour la 

 réfrigération et que nous allons maintenant 

 aborder. 



§ 2. — Refroidissement des locaux. 



Afin de raisonner sur un cas bien déterminé, et 

 pour pouvoir tirer de nos conclusions des résultats- 

 numériques précis, nous supposerons, dans tout 

 ce qui va suivre, que l'atmosphère ambiante est 

 saturée de vapeur d'eau, à la température de -f- 30° C. 

 et à la pression normale de 760 mm. 



Remarquons tout de suite que le refroidissement 

 à 0° d'une masse d'air prise dans ces conditions 

 constitue, a priori, une opération beaucoup plus 

 désavantageuse soit au point de vue thermique, 

 soit au point de vue mécanique, que le refroidisse- 

 ment d'une même masse d'air sec opéré dans les 

 mêmes limites de température et de pression. 



Ce fait, qui s'explique aisément par la grandeur 

 des chaleurs latentes de volatilisation et de fusion 

 de l'eau comparées à la chaleur spécifique de l'air 

 sous pression constante, est nettement mis en évi- 

 dence par les chifTres suivants : 



Sousiraclioa de chaleur à opérer pour ramener de 30" à 0" 

 [l'eau restant liquide). 



1. m. c. d'air sec ".962 calories. 



1. m. c. d'ail' raturé 23.526 — 



Compression qu'il est nécessaire de réaliser pour que l'air,, 

 après sa détente, soil à la température de 0". 



Air sec 1.43 atmosphère. 



Air saturé 1,8'J — 



Le problème à résoudre étant ainsi précisé, on 

 peut, a priori, avoir recours à dilTérents procédés 

 pour le refroidissement de l'atmosphère des habi- 

 tations : mais, quels que soient ceux qu'on emploie, 

 il va de soi que la maison organisée pour être 

 refroidie devra toujours être construite avec des^ 

 murs épais et des vérandas. Le mur épais s'im- 

 pose, en effet, ici pour les mêmes raisons que 

 dans les pays froids, puisqu'il faut réduire au 

 minimum les échanges de chaleur entre l'intérieur 

 et l'extérieur des locaux, le sens seul de ces 

 échanges se trouvant inversé. L'usage de la véranda 

 s'impose aussi avec évidence et pour les mêmes 

 raisons que précédemment. 



L'habitation refroidie aura donc extérieurement 



