C p. BOURGOIN — L'ORGANISATION DE LA MAISON COLONIALE MODERNE 



<j;{3 



le même aspect que l'habitation du type aciuel; 

 elle n'en différera que par la fermeture constante 

 des ouvertures qu'elle présente. 



IV. — Procédés frigorifiques. 



Pour refroidir l'alrnosphére des locaux, on peut 

 recourir à deux sortes de dispositifs : l'un consis- 

 tera à faire circuler l'air des iiièces de l'habitation 

 au contact d'un corps froid, tandis que, dans 

 l'autre, on produira de l'air froid par la détente 



W/MM/Z/MM'/.. 



Fig. 4. — Po^lc ;> froid Douane. — 10, réservoir à glace; 

 11, coffre (lu réservoir; 12, 'entrée de l'air à rél'rifrérer: 

 13, coffre inférieur; 14, ventilateur: 15, pompe centrifuge; 

 IC). dynamo; 17. radiateur; 18. sortie de 1 air réfrigéré; 

 i;i. 2i) et 21, tuyaux de circulation de l'eau de fusion; 

 22, distributeur. 



adiabati([ae d'une masse d'air à la température 

 extérieure et préalablement comprimée. 



§ 1. — Refroidissement par contact. 



Ce dispositif se suljdivibe lui-même en deux 

 classes, suivant que le froid est produit ;i distance 

 ou sur place. Dans le premier cas, on aura recours 

 à une masse de glace ou à un serpentin parcouru 

 par un fluide maintenu à basse température par 

 une machine frigorifique. 



i. Poêle à gldce. — Le poêle ;i glace, dont l'usage 

 <3St déjà quelque peu répandu en Amérique, est le 



type des appareils de la première catégorie. Voici 

 la description sommaire d'un de ces derniers appa- 

 reils (fig. 4) : 



Il consiste essentiellementenun réservoir vertical (10), 

 que l'on peut charger de glace par le haut en enlevant 

 le tampon de fermeture du colTre (11) qui entoure 

 l'appareil. Entre ce réservoir et le colîre (11) se trouve 

 une région où l'air peut circuler pour se réfrigérer au 

 contact des parois du réservoir; l'air arrive par l'ou- 

 verture (12', qui pst mise en communication avec la 

 partie haute du local à réfrigérer. 



Le réservoir (10) et son coffre (11) sont placés sur un 

 coffre (13), contenant un ventilateur (14), une petite 

 pompe centrifuge (lo) et une dynamo (16\ cette der- 

 nière donna ni le mouvement au ventilateur et à la pompe. 



Sous l'inqjulsion du ventilateur (14), l'air aspiré par 

 l'ouverture (12) sortdu coffre (11) par l'orilice (2.3); cet 

 air est ensuite refoulé à travers un radiateur (17), qui 

 est parcouru par l'eau de fusion de la glace, de telle 

 sorte que l'air, déjà en partie refroidi par son contact 

 avec la paroi du récipient à glace (10), achève de se 

 réfrigérer par son passage sur le radiateur (17). 



La circulation de l'eau dans le radiateur se fait au 

 moyen de la jonction de ce dernier avec le dessous du 

 récipient à glace (10) par l'internK'diaire du tuyau (19) ; 

 l'autre extrémité du radiateur est reliée par h- tuyau (20) 

 à l'aspiration de la petite pompe centrifuge (Ib), qui 

 remonte cette eau de fusion par le tuyau (21). 



Cette eau se répand ensuite par le distrihuteur (221 

 sur la glace du récipient (10). L'air réfrigéré so.it enliu 

 par l'ouverture (18) qui communique avec la partie 

 basse du local. 



La contenance du récipient à glace du modèle 

 ci-dessus étant de tiO dm. c, soit 50 kilogs de glace 

 environ, il résulte que rajjjjareil p(jurra ramener à 

 0° environ 178 m. c. d'air (saturé à 30°). 



Pratique pour de petits locaux isolés, l'appareil 

 I)récédent ne saurait, cependant, être em|)loyé au 

 refroidissement de vastes ou de nombreux locaux, 

 en raison des sujétions de toutes sortes entraînées 

 par le transport et la conservation de la glace et 

 des pertes résultant de la fusion de celle-ci. 



Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse de 

 refroidir et de dessécher l'atmosphère d'une salle 

 d'IVipital de 180 m. c, habitée par 5 personnes, et 

 que la glace soit au prix de fr. 05 le kilog. En sup- 

 posant que l'on renouvelle l'atmosphère de la salle 

 à raison de 300 m. c. par personne et par vingt- 

 quatre heures, l'installation en question coûterait 

 environ -4 fr. oO par jour et par personne, en tenant 

 compte de l'énergie mécanique absorbée par le 

 fonctionnement du poêle (5 chevaux-heures par 

 jour, soit fr. 30, en décomptant le cheval-heure à 

 fr. 00 et ayant égard au rendement cte la dynamo). 

 U'aulrepart, le nombre de frigories libérées par le 

 relèvement de la température du récipient de à 

 -)- 25° serait d'environ 26.000, quantité suflisanle 

 pour maintenir une différence de température de 5" 

 entre l'extérieur et le local, en supposant les murs 

 de ce dernier convenablement organisés. 



2. Circulation de Pair autour d'un serpentin par- 

 couru par un fluide à basse température. — Ce 



