C p. BOURGOIN — LORI.AXISATION DE LA MAISON COLONIALE MODERNE 



93S 



jiarail possible d'envisager l'emploi d'une telle 

 installalion dans une maison. 



Il reste à considérer les avantages et les inconvé- 

 nients de ce système par rapport à ceux qui utilisent 

 la circulation d'un tluide incongelable ou d'un gaz 

 liquélié sous |)ression, dont la détente se produirait 

 dans un appareil placé dans le local à refroidir. 



Au ])oint de vue économique, l'emploi de l'air 

 comprimé pour la production du froid est aujour- 

 d'hui prescpie totalement abandonné en raison de 

 son faible rendement économique. 



Alors, en effet, que le rendement d'une bonne 

 machine frigorifique à air (non pourvue de refroi- 

 disseur à air) n'atteint guère que 350 à 400 calories 

 par cheval-heure indiqué, les maciiines à gaz liqué- 

 tiable fournissent aisément, dans les mêmes condi- 

 tions, des rendements de 1.800 frigories. Mais on 

 ne doit i)as perdre de vue que ces chilTres supposent 

 que la température de l'eau de circulation est 

 voisine de 10". 



Si cette température s'élève, la disproportion 

 existant entre les rendements de ces deux genres 

 de machines diminue très rapidement, ainsi qu'il 

 est aisé île s'en rendre compte par les considéra- 

 tions suivantes : 



En ce qui concerne les machines frigorifiques à 

 air, il est clair que le travail moteur est, toutes 

 choses égales d'ailleui-s, à peu près indépendant de 

 la température de l'air extérieur. D'autre part, la 

 puissance frigorilique d'une masse d'air soumise à 

 une détente déterminée varie également fort |icu. 



Soit, en effet : y = 1,41 le rapport des chaleurs 

 spéciliques sous pression et volume constants 

 (T, P), (To, Po) la température absolue et la pression 

 d'une masse d'air assujettie à une détente adiaba- 

 tique ; on a la relation : 



ï-i 



d'oLi 



l = il t 

 To P. 



T _ -ï 

 ° u 



* 



En supposant constante, dans l'intervalle de 

 température considéré, la chaleur spécilique de 

 l'air sous pression constante, la puissance frigori- 

 fique est pro]iorlionnelle à : 



T - T„ ou à (j = T„ [ 1 - ^ "^ J . 



Efft'cluons les calculs en supposant -jj- = 2 et en 



donnant à T„ les valeurs successives (273+ 10°) et 

 (273 -\- 30°) ; on trouve qu'à la température 



et qu'à 



T„ = 283o(/ = 10o), Q = 510,6, 

 T» = GOS» {/ = 30°), = 36", 



Ainsi la température ambiante variant de -|- 10» 

 à -|- 30", T — T„ ne varie que de 4"4, et cette varia- 

 tion est de signe tel que le rendement frigorifique 

 augmente légèrement avec la température exté- 

 rieure. Comme il n'a pas été tenu compte des résis- 

 tances passives qui, dans l'espèce, sont considé- 

 rables, nous nous bornerons à admettre que le 

 rendement n'a pas changé. 



Examinons maintenant l'influence du change- 

 ment de température sur le rendement de la 

 machine à gaz liquéfiable. 



La température de l'eau de circulation augmen- 

 tant de 10° à 30°, la tension de vajieur de l'agent 

 frigorilique employé augmente également. Ainsi, 

 pour l'ammoniaque, elle passe de (J,07 kilogs à 

 11,62 kilogs par centimètre carré. C'est-à-dire 

 qu'elle double presque. Il en est sensil>leziient de 

 même pour les autres corps frigorifiques employés. 

 Comme conséquence, le travail du compresseur 

 augmente dans une proportion du même ordre. En 

 tenant compte des résistances passives et de la 

 variation positive de la quantité de chaleur totale 

 du gaz li([uèfié, on admet dans la pratique (ju'à la 

 variation de température considérée correspond 

 une diminution du rendement au moins égale 

 à (jO °/o '. Admettons ce dernier chiffre ; il en résulte 

 qu'à la température de 30°. le rapport du rende- 



33 



ment des deuxengins n'est plus que de ^' soit envi- 

 ron 0,51. La différence entre les rendements appa- 

 raît donc encore comme notable. En réalité, et pour 

 le but que nous avons en vue, il n'en est rien, 

 pour la raison suivante : Dans le procédé de refroi- 

 dissement basé sur l'emploi de la détente de l'air 

 comprimé, l'air envoyé dans les locaux pour les 

 refroidir et les ventiler est sec, tandis que, dans le 

 procédé basé sur l'emploi d'un fluide frigorifique, 

 l'air insufflé dans l'habitation est pris à l'extérieur 

 et se trouve, par conséquent, chargé de vapeur d'eau. 

 Il en résulte qu'au passage de l'air humide sur le 

 frigorifère, cet appareil doit lui céder, outre les fri- 

 gories qu'exige le refroidissement des locaux, celles 

 qui sont nécessaires pour le refroidissement et le 

 changement d'état de la vapeur d'eau contenue 

 dans l'air ; or, il est bien évident que cette sou.s- 

 traction de chaleur constitue un déchet. 



Ainsi, dans rhyi)othése où nous nous sommes 

 placé (air saturé à -}- 30°), la quantité .de frigories 

 ainsi inutilisée est très loin d'être négligeable. 

 Supposons, en effet, que le fluide circulant dans le 

 frigorifère soit à — 12° et que le refroidissement 

 du local soit obtenu en y envoyant un volume d'air 

 égal au volume minimum exigé pour la vie de ses 

 habitants, c'est-à-dire 300 mètres cubes par jour 



' Ce chitTre est un minimum absolu. 



