mc> 



C P. iiOURGOIN — L'ORGANISATION DE LA MAISON C0LONL\LE MODERNE 



v\ par personne': la quaulilé de chaleui' Muislraite 

 par le passage de la vapeur deau de +30" à — 12° 

 iîera de 21 calories par mètre cube dair extérieur, 

 alors que le refroidissement de lair sec contenu 

 dans le mètre cube en question n'exigera ([ue 

 12 calories. 



11 résulte donc de ces chiffres que, sur 43 calories 

 fournies par le frigorifère, 12 seulement seront 

 utilisées directement ; l'emploi de l'air comprimé 

 apparaît, par suite, ici comme plus économique ([ue 

 celui d'un fluide incongelable circulant dans un 

 frigorifère, ou d'un gaz liquéfié sous pression dont 

 la détente se produirait dans un appareil placé à 

 l'intérieur du local à refroidir. 



11 convient toutefois de ne pas perdre de vue que 

 nous avons admis pour valeur du rendement de 

 notre installation 350 frigories par cheval-heure 

 indiqué. Or, ce chiffre suppose l'utilisation du 

 travail de détente de l'air comprimé. 



Dans les machines frigorifiques à air, le déten- 

 deur et le compresseur sont, en effet, groupés sur 

 le même bcîti et le travail moteur de la détente 

 vient en atténuation du travail résistant absorbé 

 par la compression. Ici, il ne saurait en être de 

 même, puisque l'installation du détendeur se trouve 

 à proximité du local à refroidir. Afin de récupérer 

 l'énergie produite par cette machine, la seule solu- 

 tion consiste donc à lui accoupler une dynamo et à 

 relier le groupe électrogène ainsi constitué à la 

 canalisation d'une distribution d'énergie. 



Ainsi, dans une installation du genre de celle 

 que nous avons en vue, la distribution du froid à 

 domicile serait forcément connexe dune distribu- 

 tion d'énergie électrique. 



La distribution du froid à domicile à l'aide de 

 l'air comprimé nous semble, d'ailleurs, offrir encore 

 d'autres avantages sur les systèmes dont il a été 

 parlé plus haut. Tout d'abord, l'installation de 

 l'usine centrale est extrêmement simple, puisqu'elle 

 se réduit, en outre de l'appareil moteur, à un 

 simple compresseur cf)mplété par le condenseur 

 d'humidité à circulalion d'eau. 



De plus, la conduite est unique au lieu d'être 

 double ou même triple, comme le cas se présente 

 dans certaines installations américaines utilisant la 

 détente directe de l'ammoniaque'. Enfin, le fluide 

 (pii circule dans la conduite étant à la température 



' Ce chifl're se justifie aisément ainsi qu'il suit ; Admettons 

 que la teneur de l'atmosphère du lieu en acide carbonique 

 soit de 0,0004. On sait que la teneur maxima de ce gaz ne 

 saurait dépasser 0.002 sans amener des troubles physiolo- 

 giques. D'autre |iart, et d'après les expériences de Barrai, 

 un homme produit en une heure 60 gr. de vapeur d'eau et 

 20 d'acide carbonique. A la teneur limite de 0,002 pour ce 

 Jernier gaz, correspondra donc un volume de 300 m.c. d'air, 

 en tenant compte de l'acide carbonique qui était primiti- 

 vement contenu dans l'air de l'atmosphère. 



Voir à ce sujet la Bévue de Mécanique, mars 1906. 



extérieure, les pertes par condui-lihilile sont sup- 

 primées ipso fiiclo, et l'on n'a pas à se préoccuper 

 de l'isolement calorifique de la conduite. 



Celle même circonstance siinplilie encore le mon- 

 tage des conduites, qui, dans le cas d'un fluide 

 refroidi, peuvent être assujetties à de très grandes 

 variations de température selon que l'installation 

 est au repos ou en fonctionnement. 



A la vérité, cet inconvénient est évité pur l'em- 

 ploi de l'ammoniac liquéfié; mais, dans ce cas, les 

 tuyaux peuvent subir des pressions extrêmement 

 élevées aux hautes températures {> 12 kilogs). A 

 ces divers avantages de l'air comprimé, il convient 

 encore d'ajouter celui qui résulte du fait que l'ins- 

 tallation à l'air comprimé n'exige pas de ventilateur, 

 dont l'emploi est nécessaire dans l'autre solution 

 pour l'appel de l'air extérieur et sa circulation à 

 travers le frigorifère. 



Ainsi donc, et dans le cas où nous nous sommes 

 placé, la supériorité de l'air comprimé semble 

 acquise sans conteste. 



V. — C.\LCl"L DU REFROIDISSEMENT d'uN LOC.iL 

 PAR l'air COMPRIJIÉ. 



Proposons-nous maintenant, à titre d'exemple, 

 de préciser les conditions économiques dans les- 

 quelles pourrait s'effectuer le refroidissement d'un 

 local de 240 m. c. de capacité, constitué par 3 pièces 

 de 5'",10X 't'">50 X 3"',50, habitées chacune par une 

 personne. Nous admettrons, en outre, que, l'atmos- 

 phère étant toujours supposée saturée à -j-SO", les 

 parois du local sont constituées de telle façon que 

 le flux calorique qui les traverse est de 1 calorie par 

 mètre carré, par heure et par degré de la dilférence 

 de température existant entre l'intérieur du local 

 et l'extérieur'. 



En admettant qu'on envoie quotidiennement, dans 

 le local en question, un cube d'air de 000 m. c. par 

 personne, le cube d'air total fourni par vingt-quatre 

 heures sera de 1.800 m.c. 



En supjKisanl encore que la pression de l'air à son 

 admission dans le moteur soit de 2 kilogs par centi- 

 mètre carré, et qu'il ait été refroidi à 30" à sa sortie 

 du compresseur, il en résulte que cet air, primitive- 

 ment saturé à la pression atmosphérique, perdra 

 par condensation la moitié de la vapeur d'eau qu'il 

 contenait d'abord. Après la détente supposée adia- 



' On a pris le chiffre relativement élevé de 1 calorie pour 

 tenir compte de l'ouverture des portes. La présence des 

 liabitants équivaut, d'ailleurs, à une production d'environ 

 90 calories par heure. 



On trouvera dans l'ouvrage de Mauchis : Prcjdurlion et 

 utilisation du froid, au chapitre : Coefficients île transmis- 

 sion de la chaleur par quelques isolants composés p. 216). 

 les valeurs des coefficients relatifs à quelques umrailles. 

 L'un d'eux atteint la valeur très faible 0,U. 



