C p. BOURGOIN — L'ORGANISATION DE LA MAISON COLONIALE MODERNE 



937 



Jniti([ue, k' calcul montre que la température linule 

 de l'air au sortir du moteur est de — 18°o. 



D'autre part, le poids d'air fourni par minute au 

 miiteur est de 1 kg. IJKi. La chaleur spécifique de 

 l'air sous pression constante étant de 0,238, il en 

 résulte que l'absorption de chaleur qui s'opère dans 

 le moteur i)endaut le même temps est de i,(JI6 X 'tX,5 

 X 0,238 calories, ce qui corresjjoud, en vertu du 

 principe de la conservation de l'énergie, à un travail 

 mécanique de 7.!(38 kilogramètres ou aune puis- 

 sance de 1 cheval 80 environ. 



Pour tenir compte des résistances passives, nous 

 admettrons qu'à cette puissance n(Uiiiiiale corres- 

 pond une puissance indiquée moitié moindre, soit 

 cheval !K)0. 



En prenant, comme on le fait liahituellemenl ' : 

 t), SU pour le rendement dynamique du compresseur, 

 0,'J5 pour celui de la canalisation, 0,4.^ pour celui 

 de la réceptrice supposée utiliser la détente com- 

 plète de l'airqu'elle utilise, on trouve un rendement 

 global de 0,34, soit i/3 environ; la réceptrice ayant 

 une puissance de cheval 900, la puissance corres- 

 p(ui(lante du compresseur serait donc, d'après ce 

 |uocéil(', de 0,900 X 3 ^ 2 chevaux 700 environ. 



Admcltdns. maintenant : 1" que cette puissance 

 soit foui-nie par un moteur à gaz pauvre de grande 

 puissance consommant Uilog 700 de charbon 

 maigre |)ar cheval-heure effectif et que le prix de ce 

 coudiusiilile soit de 't.'i francs la tonne; 2° que les 

 dépenses atlérentes aux frais généraux et à l'amor- 

 tissement de l'installation représentent une somme 

 double de la dépense de combustible. 



Dans ces conditions, la dépense afférente à la 

 fourniture journalière des 1.800 mètres cubes d'air 

 refroidi sera de (i fr. 12. 



Il convient toutefois de défalquer de cette somme 

 la vali'ur de l'énergie électrique récupérée par 1 in- 

 termédiaire de la réceptrice et de la batterie d'accu- 

 mulateurs, valeur que nos calculs nous permettent 

 d'estimer à 2 fr. 80 par jour. 



En défalquant cette somme de la ilépense jour- 

 nalière aiférente à la fourniture d'air comprimé, 

 on voit que le prix de revient réel du refroidissement 

 du local en question sera de : 0,12 — 2,80 = 3 fr. 32, 

 soit 1 fr. 10 par personne par jour. Etant données 

 les bases très larges admises dans le cours de notre 

 calcul, ces chiffres constituent évidemment un 

 maximum ; on peut donc conclure de ce qui précède 

 à la possibilité économique et pratii[ue du refroi- 

 dissement des locaux. 



Supposons que notre local ait ses trois pièces 

 contigues par leur plancher ou par leur plafcuid 

 avec un local également refroidi. La surface totale 

 de réchaufîement sera de 200 mèti-es carrés envi- 



' GoLiLLY ; Aircomprimé (Encyclopédie des Aide-Mémoire). 



REVUE OGMÉRALE DES SCIENCES, 1907. 



ron. Les murs étant supposés constitués comme il 

 a été dit, le calcul montre que l'abaissement de 

 température obtenu est d'environ G°. 



VI. 



Conclusion. 



Ainsi, d'après les données numériques que nous 

 venons d'obtenir el qui nous paraissent constituer 

 une base sérieuse de discussion, il apparaît pos- 

 sible de réaliser pratiquement, dans la ])lupart de 

 nos colonies, une habitation coloniale dans laquelle 

 l'habitant sera mis à l'abri de l'action déprimante 

 de la température et de l'humidité du climat. Dans 

 les régions chaudes et humides, ce (jui est le cas 

 de la majeure partie des régions tropicales, il y 

 aura, en général avantage, à avoir recours au pro- 

 cède ([ue nous venons d'exposer. Dans les régions 

 chaudes el sèches, comme le Soudan septentrional, 

 on pourrait donner la préférence aux maciiines à 

 gaz li(juéliables. 



Le prix de revient relativement lieu élev(' du 

 refroidissement des locaux dliabilalion oblenu dans 

 les conditions données plus haut peut pai-aiire sur- 

 ])renant; mais il s'exi)li(iue facilement par le l'ait 

 (jue l'abaissement de température à réaliser sera en 

 général très inférieur à la ditlérence de température 

 ipi'il est nécessaire de maintenir l'hiver dans nos 

 l'iiinals entre l'iiitèrieui' et l'exlèrii'ur des maisons 

 pour obtenir un chauirage suflisant. 



En ce (jui concerne l'emploi de l'air conqtriuii', il 

 n'est pas inutile de signaler (junne installation 

 semblable à celle dont nous venons tl'étudier les 

 grandes lignes fonctionne à Paris, dans le sous-sol 

 de la Bourse du Commerce, par les soins de la Com- 

 pagnie Parisienne de l'Air comprimé. 



L'air comi)rimé, fourni jiar une usine centrale 

 éloignée, actionne un moteur à air, qui charge une 

 bal terie d'accumulateurs; l'énergie électri(iue emma- 

 gasinée est utilisée pour l'éclairage des locaux de la 

 Bourse, tandis que l'air froid provenant de l'échap- 

 pement des moteurs est envoyé dans les locaux du 

 sous-sol, loués à des commerçants qui y conservent 

 des denrées alimentaires, sujettes à s'avarier ra- 

 pidement sous l'action de la chaleur (poissons, 

 viandes, etc.). 



Pratiques et possibles au point de vue techni([ue, 

 le refroidissement et la dessiccation de l'air des lo- 

 caux sont encore réalisables au point de vue écono- 

 mique, en ayant recours à une installation d'ensem- 

 ble suffisamment vaste. Il faut donc espérer que 

 l'on verra, un jour ou l'autre, tenter une application 

 qui nous paraît de nature à changer complètement 

 les conditions physiques de l'habitat de l'Européen 

 dans les pays tropicaux. 



C P. Bourgoin, 



Cliel' d'escadron d'Artillerie coluniale. 

 22" 



