E. MATHIAS — PRÉPARATION ET APPLICATIONS DE L'ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE 231 



La ligure ;i donne la coupe verlicale d"uae 

 machine, système J. et E. Hall, construite par la 

 « Société anonyme de travaux Dyle et Bacalan •> 

 L'apparuil a une forme extrêmement ramassée; le 



l'iy. "2. — Coaiprcssaur compoun'l de la machine dt- Windhauscn. 

 — A. cylindre; B. 15', B-, piston à deux diamèlrH.s; A', deuxième c\- 

 linilre rempli partiellement par un bain de glycérine; a, a', sou- 

 papes d"aspiralion: h. h', soupapes de reroulemeni; inpoij, appareil 

 récupérateur des fuites: x, y., circulatiou d'eau autour des com- 

 presseurs. 



compre.-^seur, qui est vertical, se voit à droite et en 

 haut; le gaz comprimé, après avoir abandonné 

 dans un épurateur la glycérine qu'il avait entraînée, 

 arrive de haut en b;is dans un serpentin liqué- 

 l'acteur plongé dans un bain d'eau annulaire. La 

 paroi intérieure de ce bain d'eau s'élève au-dessus 

 du liquélacteur d'environ la moitié de sa hauteur 

 et limite, autour du réfrigérant, qui occupe la partie*' 

 centrale du liqUéfàcteur, un matelas d'air mauvais 

 conducteur de la chaleur. L'acide carbonique 

 liquide, partant de la partie inférieure du liqué- 

 lacteur, s'élève par un tulie droit à travers le 

 matelas d'air et arrive à un robinet à pointeau qui 

 commande la détente qui doit s'effectuer dans le 

 réfrigérant. Deux manomètres métalliques voisins 

 indiquent, l'un la pression du gaz liquéfié avant 

 sa détente, l'autre la pression du gaz détendu : ce 

 dernier arrive de haut en bas dans le réfrigérant 

 par un tube central qui, à la partie inférieure de 

 celui-ci, s'épanouit en un serpentin. C'est dans ce 

 serpentin, baigné par un liquide incongelable, que 

 le gaz qui se détend remonte pour redescendre 

 ensuite à l'aspiration du compresseur. Le cycle des 

 transformations de l'acide carbonique est alors 

 fermé. 



La disposition du réfrigérant au centre du liqué- 

 facteur fournit un appareil compact et tenant ex- 

 Irèmement peu de place ; en outre, la chaleur, que 

 le réfrigérant, aussi bien isolé que possible par le 

 matelas d'air qui l'entoure, emprunte au dehors, 

 est prise ici au liquéfacteur, dont elle abaisse la 

 température et réduit ainsi la pression de liqué- 



faction, résultat auquel Raydt n'arrivait qu'avec un 

 dispositif plus compliqué. La même disposition 

 générale se retrouve dans les machines u Pôle 

 Nord »; elle convient surtout aux machines de 

 faible puissance, produisant de 10 à 40 

 ou oO kilos de glace à l'heure. Dans les 

 machines à très grande puissance, la dif- 

 férenciation des divers organes et leur 

 indépendance relative s'imposent. 



Les machines frigorifiques « Mollet-Fon- 

 taine et C'" » se composent d'un compres- 

 seur, d'un condenseur, d'une soupape-ré- 

 !/u!atrice du froid, et d'un réfrigérant. 



Le compresseur (fi g. 4) est en fonte 

 spéciale serrée pour haute pression ; c'est 

 une pompe à double effet, aspirante et 

 foulante, avec trois soupapes d'aspiration 

 horizontales, une à l'arrière et deux à 

 l'avant, et deux soupapes de refoulement 

 verticales, situées à la partie supérieure et 

 aux extrémités du corps de pompe. Dans 

 la double enveloppe du cylindre circule le 

 gaz carbonique aspiré du réfrigérant, ce 

 ((ui permet de refroidir le cylindre sans 

 avoir recours à l'eau. Le piston est en acier, d'une 

 seule pièce avec la lige; il est garni, ainsi que les 



Fiff. ,3. — Cnupp verticale d'une macliine frigoriJlquc de 

 J. et E. Hall fonctionnant par l'acide carbonique liquide. 



presse-étoupes, de rondelles de cuir ayant eu des- 

 sous des rondelles de caoutchouc qui se gonflent 

 sous l'action du gaz, et assurent ainsi au piston et 



