Ernest COUSTET. — LA TAKIFICATION DE L'ÉLECTHICITÉ 



579 



indique la dépense de courant faite par chaque 

 voyageur. 



V. ALLUMËUnS-EXTlNCTEUnS AUTOMATIQUES 



(^uand les lieuros do coiisouiinalion sont les 

 inènies chaque jour, jjendant toute rannée ou 

 tout au moins pendant des périodes assez lon- 

 gues, le compteur horaire peut être remplacé 

 par un appareil aiitomalique fermant et ouvrant 

 le circuit aux moments voulus. Dans ce cas, la 

 redevance à payer par l'abonné est fixée d'avance, 

 ainsi que les heures d'allumai^e el d'extinction, 

 qui varient généralement suivant les saisons. 

 Cette combinaison s'applique, notamment, à 

 l'éclairage d'un escalier, d'une vilrinede magasin 

 ou d'une voie publique. 



L'allumeur-extincteur automatique (fig. 4) est 

 constitué par une horloge dont le cadran, divisé 



Fiç. 4. — ■ AUumeur-exllncteur automatique , 



en 24 heures, tourne en regard d'un index fixe 

 et détermine chaque jour, à l'heure convenue, 

 la fermeture et l'ouverture de l'interrupteur. 

 A cet effet, des lames de contact sont portées 

 par un levier dont les déplacements sont com- 

 mandés par deux cames montées sur le même 

 axe que le cadran. Ces cames ne sont pas immua- 

 blement fixées sur l'arbre, mais peuvent être 

 déplacées, à l'aide d'alidades que l'on amène 

 sur les heures d'allumage et d'extinction. Ce 

 réglage étant eiïectué, les cames sont rendues 

 solidaires du cadran par le serrage d'une vis. 



Un bouton sert à faire tourner le cadran, pour 

 le remettre à l'heure, en cas de déréglage. 



VI. LiMITEUnS DE DÉBIT 



l/abonnement à forfait ou au compteur 

 horaire, ainsi que l'allumage et l'extinction auto- 

 mali(iuement réglés, supposent que le débit ne 

 varie pas, pendant toute la durée de fonctionne- 

 ment des appareils, l/abonné paie alors, pour 

 chaque heure d'utilisation du courant, une 

 somme proportionnée à ce débit. 



Dans ces conditions, il est essentiel que 

 l'abonné ne change pas le débit prévu au con- 

 trat, en substituant aux appareils convenus 

 d'autres appareils consommant davantage, et 

 qu'ayant souscrit, par exemple, pour des lampes 

 de 10 bougies, il ne les remplace pas par des 

 lampes de 30 bougies. 



Dans le but d'empêcher la fraude, on a pro- 

 posé l'emploi de douilles spéciales, munies d'un 

 cachet de sûreté qu'il faut briser pour remplacer 

 la lampe. Cet expédient a été reconnu peu pra- 

 tique. En effet, quand la lampe s'éteint subite- 

 ment, par suite de la rupture du filament, 

 l'abonné est mis dans l'impossibilité d'effectuer 

 lui-même le remplacement de l'ampoule hors 

 d'usage; il est obligé d'avoir recours aux agents 

 de l'usine et reste privé de lumière jusqu'à 

 leur arrivée. 



Pour limiter automatiquement le débit, il 

 suffit d'intercaler dans le circuit de l'installation 

 un disjoncteur électro-magnétique réglé de 

 manière à couper le courant, aussitôt que son 

 intensité dépasse le maximum convenu. L'appa- 

 reil est très simple, peu coûteux et d'une effica- 

 cité certaine. 



Cependant, ce n'est pas là la meilleure solu- 

 tion, car l'abonné a parfois des motifs sérieux 

 d'augmenter momentanément sa consommation 

 habituelle, et il serait tout disposé à payer, le 

 cas échéant, une taxe supplémentaire. C'est pour 

 combler cette lacune du contrat à forfait et de 

 l'abonnement à l'heure qu'ont été construits les 

 compteurs de dépassement. 



VIL — Compteurs de dépassement 



Ces compteurs enregistrent la quantité d'éner- 

 gie électrique consommée par l'abonné au- 

 dessus d'une puissance fixée. Cette quantité 

 d'énergie supplémentaire est facturée à un tarif 

 préalablement convenu. 



L'appareil représenté par la figure 5 est un 

 compteur-moteur dont l'arbre porte un cylindre 

 de nickel tournant entre les masses polaires d'un 

 aimant permanent. La partie mobile, en tournant 

 sous l'action d'une charge suffisante, se trouve 

 soumise à un couple antagoniste proportionnel à 



