580 



Ernest COUSTET. — LA TARIFICATION DE L'ELECTRICITE 



l'énergie dépensée par hystérésis dans le cylin- 

 dre de nickel. Le travail d'hystérésis par révolu- 

 tion étant constant pour une valeur donnée du 

 champ dans lequel tourne le cylindre de nickel 

 et indépendant de la vitesse angulaire de ce der- 

 nier, il s'ensuil que le couple antagoniste est 



1*1^. •^•jmpUurUe dt;fias!.i;iiifnt. 



lui-même constant et indépendant de la vitesse 

 de rotation du moteur. Par conséquent, le comp- 

 teur ne pourradémarrerque sous une charge égale 

 ou supérieure à celle qui est capable d'équilibrer 

 le couple antagoniste et n'enregistrera que 

 l'excédent de la charge réelle sur la charge 

 correspondant au point de dépassement. 



Le réglage du point de dépassement s'effectue 

 en déplaçant l'aimant dans le sens vertical, de 

 façon à faire varier le champ dans lequel se meut 

 le cylindre de nickel. 



VIll. — Compteurs a taiufs changeants 



La plupart des cahiers des charges imposent 

 aux concessionnaires de distribution d'énergie 

 électrique un tarif maximum pour l'éclairage et 

 des tarifs plus réduits pour le chauffage ou la 

 force motrice. Les exploitants ont, du reste, 

 intérêt à accorder des tarifs de faveur pour les 

 applications (|ui utilisent le courant aux heures 

 de moindre charge. 



Afin d'éviter la dépense, trop élevée, de deux 

 ou trois compteurs, on a songé à totaliser sur les 

 mêmes cadrans la somme due pour l'énergie dis- 

 tribuée à des prix diiïérents. Une seule dériva- 

 tion est prise sur la ligne, mais elle est divisée, 

 dans l'appareil, en autant de circuits qu'il y a de 



tarifs, et chacun de ces circuits est bobiné de 

 telle façon que l'effet moteur produit par une 

 quantité déterminée d'électricité soit propor- 

 tionnel au tarif correspondant. Il suffit, dès lors, 

 que les différents circuits soient séparés les uns 

 des autres à partir du compteur, pour que les 

 dépenses respectives s'ajoutent, sur le même 

 cadran, avec leur valeur propre. 



Souvent, le tarif change, non plus avec l'objet 

 de la consommation, mais suivant l'heure de la 

 journée. L'importance des capitaux engagés 

 oblige les compagnies d'électricité à utiliser leur 

 matériel sans interruption, autant que possible ; 

 de là l'usage des rabais consentis pour l'énergie 

 fournie en dehors des heures de grand débit. 

 On emploie dans ce cas un compteur muni de 

 deux totalisateurs distincts, un pourchaque tarif. 

 L'arbre du moteur est mis en relation avec l'un 



Fig-, 6. — Totalisateitr ù duubïe tarif. 



OU l'autre des totalisateurs, suiv'ant l'heure de la 

 journée. Le passage d'un tarifa l'autre est déter- 

 miné au moyen d'une horloge (fig. 6) analogue à 

 celle de l'allumeur-extincteur automatique. Ce 

 dispositif peut être également combiné pour 

 trois tarifs difïérents. 



Cependant, la courbe de consommation, sur 

 l'ensemble de la plupart des réseaux, subit des 

 fluctuations bien plus nombreuses, et, pour 

 engager les abonnés à la rendre plus uniforme, 

 on a construit des appareils qui réduisent le 

 tarif dans le même rapport que la charge totale 

 de l'usine. Tel est le but du compteur à tari- 

 fication variable (fig. 7). Deux totalisateurs. 



