112 



M. DESMARETS — RTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DU GAZ 



i'ours à coke; les priiiii|),iles tlilIéivMices résident 

 dans la nature des cliai'lions enloiirnés et dans le 

 mode de cliauffage : dans les usines à gaz, on dis- 

 tille des charbons très gras et Ton cliaufTe les fours 

 au moyen de gazogènes, tandis que dans les coke- 

 ries on distille des charbons plus maigres et l'on 

 chaulTe avec du gaz de distillation. Actuellement, 

 des essais sont entrepris en vue de la réalisation 

 de fours que l'on pourrait à volonté chaull'er soit 

 au gaz de gazogène, soit au gaz de distillation ; 

 ceci montre bien qu'enti-e les fours à chambres et 

 les fours à ciike, les diUérences sont minimes. Il y 

 a deux types de fours à chambres : les fiuirs à 



Fig. 3. — Four ii chambre rie Municli. — A, élargissemenl île la cham- 

 bre; B, ouverture pour rintrothu-tion du charbon; C, ouverture pour 

 l'intriiducliiin du poussidr D ; G, gazogène. 



chambres inclinées, dans lesquelles la manutention 

 du charbon et du coke se fait d'une façon analogue 

 à celle des cornues inclinées : les fours à chambres 

 horizontales, dans lesquelles le charbon est intro- 

 duit ]jar des ouvertures percées dans la voùle et 

 des(]uelles le coke est poussé par un bouclier exac- 

 tement comme dans les fours A coke. Nous décri- 

 rons les fo\irs A chambres inclinées de Munich ou 

 jours liics, (In iimn ilc riiivi'iili'iir, qui siiiil aclucl- 

 lemcMJ les plus répandus, lui l'rancc, ,'i im('r\cc|i- 

 lion près, (•<■ sont les seuls cxisLiuls : en Aile 

 magne, en l'.lld, il yavail271 clianilircs pnuliiis.nil 

 2" „ du gaz total consoininè, dont 227 chamiircs 

 de lîies; viennent ensuite les fours de Klonnc 



Dans les fours Uies, les chamhrcs soul eu 

 maçonnerie ; elles sont grou|)ées à trois par four et 

 chaufl'ées en dessous et sur les côtés au gaz de 

 gazogène G (llg. li). l'(Uir ce ciiaullage, ou c(ui- 

 S(Uiiineen loke un peu plus de i'.\ " „ du poids de 



charbon distillé. La température entre les cham- 

 bres est en moyenne de 1.2.";0°; on s'elTorce de la 

 rendre à peu près la même en tous les points. Sur 

 la face la ])his élevée, les chambres sont munies de 

 deux ouvertures : l'ouverture su])érieure B sert à 

 l'enfournenient du charbon, cette |)Osition |iermet- 

 tant de rem])lir complètement la chambre ; par 

 l'ouverture inférieure C, on introduit un poussoir 

 D dans le cas oi!i le saumon de coke ne descend 

 pas de lui-même, mameuvre qui n'a pour but que 

 d'amorcer le glissement du saumon. La face infé- 

 rieure des chambres est constituée par de fortes 

 portes que l'on ouvre pour le défournement. 

 Le gaz se rassemble dans un élar- 

 gissement A en communication avec 

 les tuyaux de dégagement. Selon les 

 dimensions des chambres, on peut 

 charger de 3.0(10 à 7.000 kilogs de 

 charbon, que l'on distille en vingt- 

 quatre heures. Pour l'extinction du 

 coke, on a imaginé un certain nombre 

 d'appareils, généralement assez com- 

 D pliqués, dont aucun ne semble s'être 

 imposé. Ce sont les fours à chambre 

 qui exigent le moins de main-d'o'uvre. 

 Par analogie avec ce que nous avons 

 dit au sujet des fours à coke, il est 

 facile de comprendre que le gaz produit 

 varie avec les heures de distillaliiui ; au 

 début, il a un pouvoir calorilique de 

 8.000 calories qui, à la tin, tombe à 

 'i.OOO. Il faudrait donc pouvoir emma- 

 T" r' - gasiner un grand volume de gaz pour 



avoir la moyenne. 



Par tonne de charbon, on produit 

 3.'iO-;f40 mètres cubes de gaz, ()70-680 

 kilogs de coke d'aspect rappelant le 

 coke métallurgique, 64 kilogs de goudron et 2,11 

 kilogs d'ammoniaque (dans des cornues horizon- 

 tales, le même charbon ne donnait que 1,3.") kilog 

 d'ammoniaque). 



Les ti-ois types de fours que nous venons de 

 décrire représentent les perfectionnements les plus 

 caractéristiques réalisés au cours de ces dernières 

 années dans le domaine de la distillation du char- 

 lion |)Our la produclion du gaz de ville. Ce ne sont 

 pas des fours d'essais, mais bien des appareils au 

 point qui assurent d'une façon très normale des 

 s(M'vices publics'. Actuellement, il n'est pas pos- 



' Les ciiruuc.s verticales de lîueb fdnclioiiiienlà Marseille, 

 Nancy, Touicoing, Béziers. Les (ours à chambres inclinées 

 lie Mmiicli l'cincliiinnenl à Paris, à l'usine à gaz de la 

 Villelte, l'I à (iennevilliers, à rii-iine de la Société d'éclai- 

 rage, chaiillagi' et lorce moirice. Les l'ours W'nod.'ill-Duck- 

 ham l'oiictionnent à Lausanne, Toulouse, Wai-scille, Nice, 

 Muulbeli.ird. 



