— 74 - 



Gründen nicht ausgedehnt, jedoch die Ausführung ge- 

 nehmigt. 



Es sind jedoch auch anderwärts, sogar in Kantonen, 

 welche Verordnungen besitzen, solche Anlagen nicht immer 

 so ausgeführt, wie man es nach den neuesten Forschungen 

 erwarten könnte. Es kommt der Umstand den Fabri- 

 kanten zu Gute, dass der Blitz mit Abieitern versehene 

 Häuser wie solche ohne Abieiter gnädig verschont. 



Ich werde versuchen, aus vorstehenden Akten all- 

 gemeine Regeln für Anlage von Blitzableitern herzuleiten 

 und werde mir erlauben, einige bekräftigende Beispiele 

 aus eigener Erfahrung anzuführen. 



I. Blitzgefahr. 



Der Blitz äussert sich beim Einschlagen durch seine 

 mechanische Wirkung, Zerstörung und Zertrümmerung 

 und durch seine physikalische Wirkung, also durch Er- 

 wärmung und Zündung. 



1. Die Blitzgefahr nimmt zu mit der Höhe der Ge- 

 bäude, was die häufigen Blitzschläge in Kirchthürme zur 

 Genüge beweisen. 



2. Sie ist grösser bei Häusern mit Metallkonstruk- 

 tionen, mit Gas- und Wasserleitungen. 



3. Sie wird grösser angenommen bei hochgelegenen 

 Gebäuden oder bei isolirt in der Ebene stehenden Häusern. 



Vor 24 Jahren hat sich ein furchtbares Gewitter über 

 der höchsten Spitze des Rigi-Kulm entladen. Der Blitz 

 schlug schnell nach einander fünf Male abwechselnd in 

 den benachbarten isolirt auf einem Mäste angebrachten 

 Blitzableiter und in das Gasthaus ein. Der Blitz zündete 

 zwar nicht, zerstörte jedoch die elektrische Läuteinrich- 

 tung. Die Gäste waren von solchem Schrecken erfasst, 



