— 77 — 



sind, welche in Gebäude, Bäume, Telegraphenleitungen 

 und zur Erde eingeschlagen haben. Im jurassischen 

 Dorfe Bassecourt wurden dadurch vier Gebäude gleich- 

 zeitig entzündet und 55 Firsten eingeäschert. Es ist wohl 

 schwerlich anzunehmen, dass alle diese Entladungen durch 

 allmäliges Ausströmen der Erdelektrizität aus den Blitz- 

 ableiterspitzen verhindert worden wären. 



Wenn man nun dieser vertheilenden Wirkung auf 

 eine Entladung keine besondere Wirkung beimisst, so 

 wird die Anlage von Blitzableitern bedeutend vereinfacht. 



3. Ein schlecht angelegter Blitzableiter wird häufig 

 für schlimmer angesehen, als gar keiner. 



Desshalb ist wohl der Blitzableiter auf dem Herren- 

 hause in Oberried bei Belp seiner Zeit abgenommen 

 worden. 



Auch habe ich es einige Male erlebt, dass ein von 

 mir als mangelhaft bezeichneter Blitzableiter in aller 

 Stille durch den Dachdecker entfernt worden ist. Die 

 Hausbesitzer ersparen sich dadurch die Kosten der Re- 

 paratur und singen zu ihrem Tröste das Lied vom hei- 

 ligen St. Florian. 



Natürlich, wenn die Ableitung eines Blitzableiters, 

 wie auf der Amtschreiberei in B., 1 Meter über dem 

 Boden aufhört, so ist derselbe schädlich. Wenn jedoch 

 die Ableitung noch in zusammenhängendem Zustande und 

 die Erdleitung vorhanden ist, so wird nach meinem Da- 

 fürhalten ein gewöhnliches Wohngebäude noch immer 

 besser geschützt als ohne Blitzableiter. 



Im Sommer 1871, Nachmittags 2 Uhr, sah ich den 

 Blitz in die hiesige Staatsapotheke einschlagen und ich 

 wurde mit dem bezüglichen Rapporte darüber betraut. 

 Unter jeder der 2 Auffangstangen war eine Ableiterschiene 

 von Eisen befestigt, deren 1 und 3 Meter lange End- 



