— 78 — 



stücke lose auf dem Ziegeldache lagen und in keinerlei 

 Verbindung mit der Erde stunden. Dagegen waren First- 

 und Dachkanten mit Eisenblech garnirt und in den vier 

 Hausecken führten Dachrinnen abwärts, jedoch nicht bis 

 zur Erde. Die eine Spitze war stark abgeschmolzen, der 

 Blitz ging über die Firstbleche zum nordwestlichen Dach- 

 kännel, denselben in den Biegungen durchlöchernd, sprang 

 im Parterre zu einem Fenstergitter über und von da zu 

 einer Wasserleitung, verschiedene Spuren hinterlassend, 

 jedoch ohne zu zünden. 



II!. Anlage von Blitzableitern. 



Es ist schon schwierig, allgemeine Regeln aufzu- 

 stellen für Häuser von hierorts üblicher Bauart. Schwie- 

 riger gestaltet sich die Blitzableiteranlage für Kirchen, 

 Thürme, Pulverhäuser, Häuserkomplexe, Luxusbauten etc. 

 Ganz besonders werden auch Kenntnisse und Erfahrung 

 in Anspruch genommen bei Instandstellung und Reparatur 

 vorhandener mangelhafter Blitzableiter aller Art, worüber 

 meines Wissens keine Abhandlung Auskunft ertheilt. Ich 

 werde bloss die Hauptregeln besprechen und die spezielle 

 Konstruktionsweise, welche in manchen Anleitungen aus- 

 führlich vorgeschrieben ist, dem Ersteller überlassen. Eine 

 jede Blitzableiteranlage besteht aus 3 Hauptbestandteilen: 

 der Auffangvorrichtung, der oberirdischen Leitung und 

 der Erdleitung. 



1. Auffangvorrichtung. 



Weitaus am häufigsten kommt man in den Fall, Auf- 

 fangstangen zu verwenden. Ueber den Schutzkreis, den 

 dieselben bieten, lassen sich zur Stunde noch keine 

 strengen Gesetze aufstellen. Laut Müller's kosm. Physik 

 zeigt die Erfahrung, class ein gut angelegter Blitzableiter 



