— 79 — 



einen Umkreis von 20 Meter Radius schützt, wobei die 

 Höhe der Auffangstange sammt Spitze 9,2 Meter ange- 

 nommen wird. 



Die franz. Akademie der Wissenschaften, wohl in der 

 Folge mehrerer Verordungen, stimmen darin überein, dass 

 der Halbmesser des Schutzkreises der doppelten Höhe 

 der Fangstange entspreche. Eine noch schärfere Verord- 

 nung nimmt den Halbmesser gleich der Höhe der Stange an. 



Die königl. sächsische Anleitung schreibt vor, dass 

 Fangstangen auf einer First das Doppelte oder Dreifache 

 der Länge von einander entfernt seien; die Entfernung 

 vom Ende der Dachfirst soll nur die Länge einer Stange 

 betragen. 



Der elektrotechnische Verein in Berlin nimmt den 

 1-, 1%-, 2-, 3 bis 4-fachen Schutzkreis an, je nach der 

 Disposition der Dachungen. 



Nach Obigem ist eine Auffangstange so auf der First 

 zu placiren, dass ihr Abstand vom Firstende der Stangen- 

 höhe entspricht. Bei Aufstellung mehrerer Stangen Jcann 

 der Zwischenraum das Drei- bis Vierfache der Stangen- 

 höhe betragen. 



Bei Pulverhäusern und bei besonders exponirten Ge- 

 bäuden ist der Schutzkreis entsprechend Meiner anzu- 

 nehmen, resp. die Stangen und die Ableitungen zu ver- 

 mehren. 



Die Dimensionen der Auffangstangen richten sich 

 sonach nach dem zu schützenden Gebäude. Sie sind aus 

 Eisen. Die Form, ob rund, vierkantig, röhrenartig etc. 

 wird dem Konstrukteur überlassen. Sie müssen natürlich 

 so auf dem Dache befestigt werden, dass sie den Stürmen 

 widerstehen und nahe über dem Dache mit einem passen- 

 den Schirmblech versehen sein. 



