- 81 — 



Die königl. sächsiche Anleitung hält es dagegen für 

 genügend, wenn die eisernen Auffangstangen in eine 

 Spitze endigen. Besondere Auffangspitzen jeder Art hält 

 sie für unnöthig. 



Der elektrotechnische Verein in Berlin sagt darüber : 

 Bei Anwendung scharfer Spitzen, z. B. aus vergoldetem 

 Kupfer oder aus Platin kommt ausser dem Kostenpunkt 

 noch der Umstand in Betracht, dass der erste sie treffende 

 Blitzschlag dieselbe abschmilzt, also spätere Blitzschläge 

 doch keine Spitze mehr vorfinden. Ob es von wirklichem 

 Vortheil ist, eine solche Spitze immer möglichst scharf 

 zu erhalten, ist durch zuverlässige Erfahrungen noch nicht 

 ermittelt. 



Obschon also Spitzen nicht ein absolutes Erforder- 

 niss scheinen, so wird es dem Ersteller überlassen, solche 

 anzubringen, ivobei vergoldete, nicht allzu spitz zulaufende 

 Kupferspitzen zu empfehlen sind. Man erkennt alsdann 

 besser, ob der Blitz eingeschlagen hat. Die auf der 

 Stange aufgeschraubte Spitze lässt sich leicht renoviren ; 

 in architektonischer Hinsicht sieht es gut aus. 



2. Oberirdische Leitung. 



Als Material zu den Leitungen wird allgemein Kupfer 

 oder Eisen empfohlen. 



Metallseile von Messing, wie sie noch in Paris und 

 Brüssel laut vorliegenden Preisverzeichnissen verwendet 

 werden, sind zu verwerfen. Der Einfluss der Temperatur 

 auf das zudem schlecht leitende Messing läs*t sich aus 

 dem vorliegenden messingenen Schalenkreuze meines au- 

 tomatischen Thermographen beurtheilen, welcher längere 

 Zeit auf dem Gipfel des Faulhorn aufgestellt war. Die 

 Messingschalen sind an ihrem Rande vollständig zerrissen 

 und zerfressen. 



Bern. Mittheil. 1887. Nr. 1179. 



