Da die Leistungsfähigkeit des reinen Kupfers die 

 sechsfache von Eisen ist, so hat man früher angenommen, 

 dass der Querschnitt des Eisens sechsmal grösser genom 

 men werden muss, als derjenige des Kupfers. Da jedoch 

 das Kupfer wegen fremden Beimischungen gewöhnlich 

 eine viel geringere Leitungsfähigkeit besitzt, überdiess 

 häufig Schmelzung und Zerstörung eintritt, so ist nach 

 den neuesten Forschungen die Gleichiverthigkeit einer 

 Kupferleitung mit einer eisernen erst dann anzunehmen, 

 wenn der Querschnitt des Kupfers etwa die Hälfte von 

 demjenigen des Eisens beträgt Wenn somit der Quer- 

 schnitt für eiserne Ableitungen 1 Quadratcentimeter ge- 

 nommen wird, so würde er nach Obigem für Kupfer- 

 leitungen V« Quadratcentimeter betragen. 



Ob man diese Leitungen aus massivem Draht, vier- 

 kantigen Stäben oder Schienen herstellt, ist von keinem 

 wesentlichen Einfluss, sobald der Querschnitt derselbe 

 bleibt. 



Bei Gebäuden, die durch ihre Lage oder Höhe be- 

 sonders exponirt sind, wird man gut thun, den Querschnitt 

 der Ableitung entsprechend zu vergrösser n. 



Ganz allseitig herscht die Ansicht, dass Kupfer- und 

 Eisenseile weniger günstig sind, als massive Ableitungen, 

 dass daher der Gesammtquerschnitt grösser zu nehmen 

 ist und die einzelnen Drähte möglichst dick, nicht unter 

 2 mm sein dürfen. 



Namentlich Kupferdrahtseile finden gegenwärtig grosse 

 Verbreitung, weil sie in beliebiger Länge erhältlich sind, 

 leicht transportirt und montirt werden können. Jedoch 

 sind mir einige Beispiele von deren Zerstörung bekannt. 



Beim Kirchthurm in Burgdorf war das 7 mm dicke 

 Kupferseil des frühern Blitzableiters hart unter dem 

 Kreuze zerrissen und musste abgenommen werden. Beim 



