- 83 — 



Kirchthurm in Jegenstorf ist das 10 mm dicke Kupferseil 

 nach fünfjährigem Bestände zerrissen. Auf dem Kamin 

 der hiesigen Gasanstalt wurden zwei 7 mm dicke Kupfer- 

 seile, welche 1879 montirnt worden sind, vollständig durch- 

 gefressen, wie vorliegendes Muster zeigt, und mussten 

 1886 abgenommen werden. Im letztern Falle ist anzu- 

 nehmen, dass die heissen Verbrennungsgase die Oxydi- 

 rung begünstigten. 



Der Umfang eines massiven Drahtes von 10 mm Durch- 

 messer betrage rund 31 mm, eines vierkantigen Stabes 

 von gleichem Querschnitt 35 mm, so beträgt der Umfang 

 von 2 mm dicken Drähten eines Seiles von gleichem Quer- 

 schnitt rund 150 mm. Das letztere bietet für die Folgen 

 der Oxydation, da man sämmtliche Drähte beeinflusst 

 sich denken kann, die fünffache Oberfläche. 



Es geht daraus hervor, dass Kupferseile sich weniger 

 gut eignen, als massive Ableitungen und dass sie über 

 Kaminöffnungen nicht zulässig sind. 



Berücksichtigt man die gewöhnliche schlechte Qualität 

 des Kupfers, die geringe Festigkeit und den niedern 

 Schmelzpunkt, so ist nach meinem Dafürhalten auch bei 

 massiven Leitern dem Eisen der Vorzug vor dem Kupfer 

 einzuräumen. 



Vor 25 Jahren noch hatte der Blitzableiter des Berner 

 Münsterthurmes eine eiserne Ableitung ohne metallischen 

 Zusammenhang. Eine Folge davon war, dass der Thurm- 

 wächter während Gewittern bei seinem Rundgang den 

 Einfluss der Elektrizität in allen Gliedern spürte. Zu 

 dem neuen Blitzableiter wurde damals eine zusammen- 

 geschweisste Eisenschiene von 45 mm Breite auf 5 mm 

 Dicke genommen. Seit dieser Zeit ist der erwähnte Ein- 

 fluss nicht mehr fühlbar. 



