— 84 - 



Für Kirchthürme und ähnliche Bauten halte ich 

 eine Ableitung von zusammengeschweisstem Eisen als die 

 vorzüglichste. 



Da diese Methode jedoch viele Schwierigkeiten bietet 

 und überhaupt Abzweigungen nicht ausführbar sind, so 

 muss man es dem Uebernehmer anheimstellen, die ein- 

 zelnen Theile von eisernen Leitungen durch Verschrauben 

 und Verlöthen so zu verbinden, dass der metallische Zu- 

 sammenhang der ganzen Leitung ein vollkommener sei. 



Blosses Einhängen oder Verniethen der Ableitungen 

 sind ausgeschlossen. 



Für ein kleineres Gebäude mit einer Auffangstange 

 genügt eine Ableitung. Bei grösserer Ausdehnung des 

 Gebäudes und mehr Auf fang Stangen sind auch die Ab- 

 leitungen su vermehren. 



Die Ableitungen sollen auf dem kürzesten Wege zur 

 Erde führen; sie dürfen nicht zu straff gespannt und 

 alle scharfen Biegungen vermieden werden. Die geeignete 

 Form für Stützen, Träger, Krampen über dem Dache 

 und längs den Mauern wird dem Konstrukteur überlassen. 



Wenn die Sächsische sowie die Berliner Abhandlung 

 Doppelleitungen empfehlen, so wird dies seinen Grund 

 wohl darin haben, dass es überhaupt vorteilhaft ist, die 

 Ableitungen zur Erde zu vermehren. Aus einem ganz 

 andern Grunde habe ich bei Reparaturen mehrmals Doppel- 

 leitungen zur Anwendung gebracht. Wenn nämlich die 

 vorhandene eiserne Leitung den erforderlichen Quer- 

 schnitt, jedoch nicht den metallischen Zusammenhang 

 hatte, so brachte ich parallel mit der Eisenleitung ein 

 dünnes Kupferseil oder einen massiven Kupferdraht an. 

 Die Eisenleitung erfüllt alsdann den Hauptzweck, einen 

 einfallenden Blitzschlag unschädlich zur Erde abzuleiten; 

 die Kupferleitung soll ausserdem durch Ausströmen der 



