— 85 - 



Erdelektrizität das Zustandekommen einer Entladung zu 

 verhindern suchen. 



3. Erdleitung. 



Es ist dies wohl der schwierigste Theil der ganzen 

 Anlage und wenn trotz Blitzableitern Beschädigungen ein- 

 treten, so wird der Fehler meistentheils an schlechter 

 Ausführung der Erdleitung liegen. Da die Terrainver- 

 hältnisse so sehr verschieden sind, so ist es geradezu un- 

 möglich, Regeln aufzustellen, welche für jeden speziellen 

 Fall passen. 



Schon das Wasser leitet viele 100 Millionen Mal 

 schlechter als Kupfer oder Eisen. Bloss feuchtes Erdreich 

 ist noch viel ungünstiger und trockenes Erdreich gehört 

 zu den Nichtleitern. 



In dem Maasse, tvie die Leitung s fähigheit des Bodens 

 abnimmt, wird man trachten müssen, die Erdplatte, welche 

 die Ladung zur Erde führen soll, zu vergrössern, oder 

 die Zahl der Erdplatten zu vermehren. 



Am häufigsten verivendet man zu Erdleitungen Kupfer- 

 platten, auch Eisenplatten, eiserne Pfähle, Bohre, Eisen- 

 bahnschienen etc. 



Im schweizerischen Telegraphen- und Eisenbahnnetz 

 werden meistentheils Kupferplatten verwendet, welche l / i 

 bis V 2 Quadratmeter Fläche und 1 mm Dicke haben. Sehr 

 häufig sind die Bodenverhältnisse derart, dass man die 

 Erdplatten nicht in Grundwasser legen kann und dennoch 

 haben die zahlreichen Blitzfälle noch keine Telegraphen- 

 stationen entzündet, wohl aber die Multiplikatoren der 

 Stationsapparate zerschmolzen und Telegraphenleitungen 

 zerstört. 



Die verschiedenen Angaben über die Dimensionen 

 von kupfernen Erdplatten variiren auffallend. Die Lu- 



