— 86 -- 



zerner Verordnung schreibt Kupferplatten von 7* bis V2 

 Quadratmeter Fläche und noch grössere, je nach der 

 Bodenbeschaffenheit, vor, und 2 mm Dicke. Die sächsische 

 Anleitung verlangt Metallplatten von 1 Quadratmeter 

 Fläche. Die Berliner Abhandlung verlangt Platten von 

 1 Quadratmeter, wenn dieselben in Wasser liegen und 

 von doppelter Grösse, wenn bloss feuchtes Erdreich vor- 

 handen ist, Die Dicke soll für Kupfer mindestens 2 mm, 

 für Eisen 5 mm betragen. Da es bei uns am häufigsten 

 vorkommen wird, dass man eine Platte in mehr oder 

 weniger feuchtiges Erdreich legen muss, so würde eine 

 solche Kupferplatte von 2 Quadratmeter Fläche und 2 mm 

 Dicke 30 Kgr. schwer werden. 



Es wird wohl eine Kupferplatte von 1 Quadratmeter 

 Fläche für eine einzelne Ableitung in den meisten Fällen 

 genügen. Wenn mehrere Ableitungen vorhanden sind, so 

 kann man deren Fläche auf die Hälfte reduziren. Die 

 Dicke derselben von 1 mm ivird ivie bei den Telegraphen- 

 Erdplatten ausreichend sein. 



In den meisten Anleitungen wird ausdrücklich be- 

 tont, dass man Ableitung und Erdleitung aus gleichem 

 Metall herstelle, also für eiserne Ableitungen eiserne Erd- 

 platten und für Kupferableitungen auch Erdplatten aus 

 Kupfer verwenden soll. 



Ich halte es für ziemlich gleichgültig, ob man die 

 oberirdische und die Erdleitung aus gleichen oder aus 

 ungleichen Metallen herstellt, vorausgesetzt, dass man 

 die Verbindungsstellen gut verlöthet und vor Oxydation 

 schützt. (Ungleiche Metalle werden auf den Blitzableiter 

 ebenso wenig Eitffluss ausüben, als die elektrischen Ringe 

 auf den menschlichen Körper.) 



Im vorigen Jahre habe ich den Blitzableiter des hiesi- 

 gen Käfichthurmes restaurirt. Es zeigte sich, dass der vier- 



