— 87 — 



eckige Eisenstab 1,6 Quadratcentimeter im Querschnitt 

 unter dem Boden nadeiförmig durchgerostet war, wie aus 

 vorliegendem Muster ersichtlich ist. 



Da die Leitung beim Eingang zur Erde am meisten 

 der Oxydation ausgesetzt ist, so ist sie durch ein Rohr 

 zu schützen. Mit Vortheil wird dazu ein Gasrohr ver- 

 wendet, das etwa 2 Meter über und 60 Centimeter unter 

 die Erde reicht. 



Wenn fliessendes oder stehendes Wasser in der Nähe 

 ist, so werden die Erdplatten darin versenkt und mit den 

 Zuleitungen verbunden. Ziehbrunnen, Wassersammler etc., 

 welche nicht ausgemauert sind, eignen sich ebenfalls da- 

 für. In tiefliegenden Gegenden, namentlich in der Nähe 

 von Seen und Flüssen, erreicht man in geringer Tiefe 

 Grundwasser, wo die Erdplatten versenkt werden können. 

 Weitaus am häufigsten ist man jedoch gezwungen, die 

 Erdplatten statt in Grundwasser in mehr oder weniger 

 feuchtes Erdreich zu legen. Man wählt den schattigsten 

 Platz dafür aus, die Stellen, wo die Dachrinnen, Gossen 

 etc. ausmünden, oder wo das Terrain bepflanzt und mit 

 Buschwerk versehen ist. 



Bei städtischen Gebäuden ist die Placirung der Erd- 

 platten häufig eine schwierige Frage. Bei der erwähnten 

 Reparatur des Blitzableiters beim Käfichthurm stiess man 

 bei Sondirung des Terrains auf eine städtische Wasser- 

 leitung. Das die eiserne Ableitung verbindende starke 

 Kupferseil wurde mehrmals um die Eisenröhre gewunden 

 und gut damit verlöthet. 



Eiserne Wasser- und Gasleitungen eignen sich vor- 

 züglich als Erdverbindungen, weil sie durch ihre Länge 

 und Verzweigungen die beste Berührung mit dem Erd- 

 reich herstellen. Die Ableitung wird ausser dem Gebäude 

 auf eine zweckmässige Weise mit diesen Röhren ver- 



