— 88 — 



bunden und womöglich verlöthet. In steinigem und fel- 

 sigem Boden ist es vortheilhaft, die Ableitungen in viele 

 längere Zweige auslaufen zu lassen, statt sie zu einer 

 Erdplatte zu führen. Auf der felsigen Höhe von St. Cergues 

 habe ich letzten Sommer die Erdverbindungen für einen 

 Blitzableiter auf vorstehende Weise ausgeführt, indem 

 die gemeinschaftliche Kupferseilableitung sich durch drei 

 verschieden lange Kanäle abzweigte. 



IV. Prüfung der Blitzableiter« 



Bei Blitzableitern, welche nach vorstehenden Regeln 

 angelegt sind, wird es genügen, wenn man sie etwa alle 

 4 Jahre untersucht. Wenn jedoch der Blitz eingeschlagen 

 hat, so sollte man jeweilen sofort eine Prüfung vornehmen. 

 Die Resultate solcher Untersuchungen sind ausserdem 

 werthvoll, weil sie zur Aufklärung dieser noch vielfach 

 auf Hypothesen beruhenden Frage beitragen können. 



Es wird vorerst der äussere Zustand der ganzen An- 

 lage untersucht, also die Auffangstangen und deren Be- 

 festigung, die Auffangspitzen, die Verbindungen der Auf- 

 fangstangen mit den Ableitungen, sowie sämmtliche Ab- 

 leitungen bis zum Eintritt in die Erde. 



Zur Prüfung der elektrischen Leitungsfähigkeit ver- 

 wende ich vorliegenden Untersuchungsapparat, welcher 

 ein galvanisches Element, ein Galvanometer, einen Draht- 

 haspel und einen Erdstift enthält. Der isolirte Draht 

 wird oben an der Auffangstange befestigt und zwischen 

 diesen und die zu untersuchende Ableitung das Galvano- 

 meter und das Element eingeschaltet. Wenn die Ver- 

 bindungsstellen nicht gelitten haben, so sollen diese Lei- 

 tungen nur einen Widerstand vom Bruchtheil eines Ohms 

 ergeben. Wenn man den isolirten Draht zum Element 

 und Galvanometer führt und von da zu einer Hülfserd- 



