— 120 — 



solche anzubringen, wobei vergoldete, auch vernickelte, 

 nicht allzu spitz zulaufende Kupferspitzen zu empfehlen 

 sind. An solchen Spitzen erkennt man besser, ob der 

 Blitz eingeschlagen hat. Die auf die Stange aufgeschraubte 

 Spitze lässt sich leicht erneuern. 



Man nimmt an, dass eine Auffangstange den Raum 

 eines Kegels schützt, dessen Höhe gleich der Stangenhöhe 

 und dessen Grundfläche ein Kreis ist mit einem Halbmesser 

 gleich der doppelten Stangenhöhe (doppelter Schutzkreis). 

 Will man aber noch sicherer verfahren, so nehme man 

 den Radius der Grundfläche gleich der einfachen Stangen- 

 höhe (einfacher Schutzkreis). 



Eine Auffangstange von 4 m Höhe ist so auf einer 

 Dachfirst zu plaziren, dass ihr Abstand vom Firstende 

 4 m beträgt. Bei Aufstellung mehrerer Stangen auf einem 

 Dache kann der Zwischenraum das Drei- bis Vierfache 

 der Stangenhöhe betragen. Im Allgemeinen ist es zweck- 

 mässiger, die Stangenzahl zu vermehren, als die Stangen- 

 höhe zu vergrössern. Bei Pulverhäusern, bei besonders 

 exponirten Gebäuden und solchen, welche im Innern grosse 

 Metalimassen enthalten, ist der Schutzkreis entsprechend 

 kleiner anzunehmen, resp. sind die Stangen und die Ablei- 

 tungen zu vermehren. 



Die Auffangstangen sind mit First- und Ableitungen 

 möglichst solid und wenn immer thunlich durch Zinn- 

 löthung zu verbinden. Blosses Einhängen der Leitungen 

 an der Stange ist ausgeschlossen, 

 spezielle Fälle. Thürmchen, Kamine, Dachvorsprünge, welche nicht 

 durch die Auffangstangen geschützt werden, sind mit den- 

 selben durch Zweigleitungen mit Spitzen zu verbinden. 



Das Isoliren der Auffangstangen und Leitungen durch 

 Glasringe ist vollständig unnöthig und zwecklos. 



