— 122 — 



nehmen, als für massive Leitungen. Die einzelnen Drähte 

 sollen möglichst stark, nicht unter 2 mm dick sein. Ueber 

 Kaminöffnungen sind Kupferseile nicht zulässig, da die 

 heissen Verbrennungsgase die Oxydation begünstigen. An 

 solchen Stellen sind massive Leitungen den Drahtseilen vor- 

 zuziehen. 

 continuität der Für Kirchthürme und ähnliche Bauten sind Ablei- 

 tungen aus zusammengeschweisstem Eisen als vorzüglich 

 zu empfehlen. 



Wenn man Ableitungen aus vernietheten Eisenschienen 

 anwendet, so sind die Niethstellen zu verlöthen. Die Ver- 

 wendung von Bleiplatten zwischen den Niethstellen ist 

 weniger^vortheilhaft und kann in keinem Falle die Ver- 

 löthung entbehrlich machen. 



Welches auch das adoptirte System sei, so ist immer 

 zu beachten, dass die Continuität der metallischen Leitung 

 von der grössten Wichtigkeit ist. 



Bei bloss einer massiven eisernen Ableitung soll der 

 Querschnitt mindestens 1 cm 2 , bei einer massiven Kupfer- 

 leitung 1 / 2 cm 2 betragen. Bei Pulverhäusern, hohen oder 

 exponirten Gebäuden ist der Querschnitt grösser zu wählen, 

 zaw der Abiei- Für ein kleineres Gebäude mit einer Auffangstange 



tungen. 



genügt eine einzelne Ableitung in vorstehenden Dimen- 

 sionen. Bei grösserer Ausdehnung des Gebäudes und 

 mehr Auffangstangen sind auch die Ableitungen entspre- 

 chend zu vermehren, dann kann der Querschnitt der- 

 selben etwas reduzirt werden. Die verschiedenen Auf- 

 fangstangen eines Gebäudes sollen unter sich durch die 

 Leitungen verbunden werden. 



Die Ableitungen sollen auf dem kürzesten Wege zur 

 Erde führen. Sie dürfen nicht zu straff gespannt sein, 

 und alle scharfen Biegungen müssen vermieden werden. 

 Die geeignete Form für Stützen, Träger, Krampen über 



