— 123 — 



den Dächern und längs der Mauern werden dem Er- 

 steller überlassen. 



VI. 



Die Verbindung der Ableitungen mit dem Erdboden Erdabieituug. 

 ist einer der wichtigsten Punkte bei der Anlage des Blitz- 

 ableiters. Die Art und Weise dieser Erdverbindungen 

 richtet sich nach den verschiedenen, vorhandenen Boden- 

 verhältnissen. 



Grössere eiserne Wasser- und Gasleitungen eignen Verwendung v. 

 sich vorzüglich als Erd Verbindungen, weil sie durch ihre "euunge™ 

 Länge und Verzweigungen die innigste Berührung mit 

 dem Erdreich herstellen. Die Ableitung wird mit der 

 ausser dem Gebäude liegenden Röhre, nachdem das Me- 

 tall blosgelegt ist, auf eine zweckmässige Weise verbun- 

 den und verlöthet. 



Man kann die Ableitung auch mit dem unterirdischen Verwendung 

 Theile eines Pumpbrunnens verbinden, wenn ein solcher 

 in der Nähe vorhanden ist, und der metallische Pumpen- 

 stiefel in eine Brunnenstube taucht, welche nicht cemen- 

 tirt ist. 



Wenn keine metallischen Leiter vorhanden sind, so Ku P fer P iatten 

 verwendet man zu Erdableitungen Kupferplatten, verzinkte 

 Eisenplatten, eiserne Pfähle, Rohre, alte Eisenbahnschienen, 

 ein Netzwerk von Metalldrähten, etc. Der Flächeninhalt 

 von Kupfer- und Eisenplatten soll bei einer einzigen Erdver- 

 bindung wenigstens 1 m 2 betragen, die Dicke ist so zu wäh- 

 len, dass sie eine genügende Dauerhaftigkeit gewährt. 

 Anderweitige metallische Erdverbindungen sollen die 

 gleiche Oberfläche bieten. Wenn mehrere Ableitungen 

 vorhanden sind, so kann man die Dimensionen der mit den- 

 selben verbundenen Erdplatten etwas reduziren. 



Wenn fliessendes oder stehendes Wasser in der Nähe 

 ist, so werden die Erdplatten darein versenkt und mit den 



etc. 



