— 124 - 



Zuleitungen verbunden, ebenso, wenn in geringer Tiefe 

 das Grundwasser erreicht werden kann. 

 speiieiie Fäiic Weitaus am häufigsten kommt man in den Fall, die 

 Erdplatten in mehr oder weniger feuchtes Erdreich zu 

 legen. Man wählt den schattigsten Platz dafür aus, 

 Stellen, wo die Dachrinnen, Gossen etc. ausmünden, oder 

 wo das Terrain bepflanzt und mit Buschwerk ver- 

 sehen ist. 



Hölzerne oder ausgemauerte Abtrittgruben sind aus- 

 geschlossen. 



In steinigem oder felsigem Boden ist man gezwungen, 

 von den Erdplatten Umgang zu nehmen und die Ableitungen 

 in viele längere Zweige auslaufen zu lassen. 



In dem Masse, wie die Leitungsfähigkeit des Bodens 

 abnimmt, wird man trachten müssen, die Metallmassen, 

 welche die Elektrizität zur Erde führen sollen, zu ver- 

 grössern, oder die Zahl der Erdverbindungen zu ver- 

 mehren. 

 Schutz derErd- D a die Ableitung beim Eintritt in die Erde am meisten 

 der Oxydation wie auch der Beschädigung ausgesetzt ist, 

 so ist sie an dieser Stelle durch ein Bohr zu schützen. 

 Mit Vortheil wird dazu ein eisernes Gasrohr verwendet, 

 das etwa 2 m über und 60 cm unter die Erde reicht. 



VII. 



Prüfung der Eine eingehende Prüfung aller Blitzableiter soll etwa 



Blitzableiter. __ _ , ° ° , . _ _ _ _.. 



wann soii sie alle 4 Jahre vorgenommen werden, wenn jedoch der Blitz 

 vorgenommen eingeschlagen hat sofort. 



werden? ° ° ' 



Aeussere Prü- Bei neueren nach vorstehenden Angaben angelegten 

 tung des gan Z ,n BUtzableitern . gt di Untersuchung leicht. Es wird vor- 



Blitzableiters. ° 



erst der äussere Zustand der ganzen Anlage untersucht, 

 also die Auffangstangen und deren Befestigung, die Auf- 



