— 125 — 



fangspitzen, die Verbindungen der Auffangstangen mit 

 den Ableitungen, sowie sämmtliche Ableitungen bis zum 

 Eintritt in die Erde. 



Nachher wird der Blitzableiter auf seine elektrische Eiektr. Prüfung 

 Leitungsfähigkeit geprüft. Dazu dient ein Untersuchungs- " ^"ung? *' 

 apparat , welcher in einem portativen Kästchen ein gal- 

 vanisches Element, ein Galvanometer und einen Haspel 

 mit etwa 200 m isolirtem Kupferdraht enthält. Ein Ende 

 des isolirten Drahtes wird oben an der Auffangstange 

 befestigt, das andere Ende führt zum Galvanometer und 

 zu einem Pole der Batterie. Wenn nun der andere Pol 

 mit der zu untersuchenden Ableitung verbunden wird, so 

 soll eine lebhafte Ablenkung der Magnetnadel erfolgen. 

 Wenn die Verbindungsstellen nicht gelitten haben, so soll 

 der Widerstand der Ableitung kaum den Bruchtheil eines 

 Ohms betragen. Findet keine Nadelablenkung statt, so 

 ist die Ableitung unterbrochen. Indem man immer kürzere 

 Theile der Ableitung mit dem Apparat untersucht, wird 

 leicht die Fehlerstelle gefunden. 



Um die Erdableitung auf ihren elektrischen Zustand Eiektr. Prüfung 

 zu untersuchen, verbinde man Batterie und Boussole dErdableituug * 

 einerseits mit der Ableitung an der Stelle, wo sie zur 

 Erde abzweigt, anderseits mit einem zugespitzten Stab 

 aus gleichem Metall wie die Erdplatte, den man an ver- 

 schiedenen Stellen in das Erdreich steckt. Man erhält in 

 diesem Fall einen schwächern Ausschlag als vorhin, der- 

 selbe wird jedoch um so grösser, je besser die Erclab- 

 leituug ist. 



Man darf sich indessen durch die auf obige Weise ge- 

 messenen Leitungswiderstände nicht über die Güte des 

 Blitzableiters täuschen lassen , denn die Ablenkung der 

 Magnetnadel wird bei Ableitungen und Erdplatten, deren 

 Dimensionen den obengestellten Anforderungen nicht ent- 



