— 126 — 



sprechen, verhältnissmässig wenig von derjenigen differiren, 

 die man an normalen Blitzableitern erhält. Selbst wenn 

 die Leitung an einer Stelle bis auf Nadeldicke durchge- 

 fressen ist, wird daran nicht viel geändert. 

 Prüfung älterer Bei altern Blitzableitern bietet die Prüfung mehr 

 Blitzableiter. g c h w i er jgk e it; eni Hier muss vorerst untersucht werden, 

 ob die allgemeine Anlage, Höhe und Anzahl der Auffang- 

 stangen, Material und Dimensionen der Ableitungen in 

 allen Theilen den vorstehenden Angaben entsprechen. 

 Alsdann werden die Leitungen wie oben auf ihre elek- 

 trische Leitungsfähigkeit untersucht. 



Verniethete Eisenschienen und Stäbe werden bei den 

 Niethstellen durch Rost zerfressen. Eisenstäbe, ringförmig 

 zusammengehängt, rosten an den Berührungsstellen. In 

 beiden Fällen hört der metallische Zusammenhang auf. 

 Solche nicht leitende eiserne Leitungen müssen abge- 

 nommen und nach vorstehenden Angaben frisch zusammen- 

 gefügt werden. Auch kann man eine zweite neue Ab- 

 leitung neben der defekten anbringen. 



In die Erde gesteckte Eisenstifte rosten am meisten 

 beim Eintritt zur Erde und bilden keine richtige Erd- 

 ableitung mehr. Wenn Zweifel über die Erdverbindung, 

 welche man meistens nicht genau untersuchen kann, vor- 

 handen sind, so ist dieselbe durch eine neue zu ersetzen. 



Namens der von der Naturforschenden Gesellschaft 

 eingesetzten Kommission : 



Der Präsident : Dr. G. Hasler. 

 Der Sekretär: Dr. J. H. Graf. 

 Die Mitglieder: Dr. T. Rothen. 



B. StaufFer, Ingenieur. 



J. H. Pfister, Mechaniker. 



