5)0 



n — h werden, wenn die Steigrohre zwar zu keiner beträclitlichen 

 Höhe, aber nach einem etwas entfernten Punctc hingeführt wird, 



so dafs — eine beträclitliche ganze Zahl wird} zumal wenn man 



dabey noch den Fehler begienge, b klein zu nehmen. 



Wäre z.B. Hzrr/fQoZoU, 2 — 36000 Z., und nähme man hier- 

 zu eine einzöllige Steigrohre, so hätte man, Säl^z 1000 Q, Z. gesetzt, 



1000000 / 0,03.36000 



^ 7300. 12. 15,62. 0,78 j- \ ' 1 ) 



= i3oo Zoll. 

 Wäre bicrbcy h=rOoZ. , 80 müfste man 400+1300^=1700 statt 

 400, d. i. statt H — h, in den obigen Formeln setzen. Nälime man 



aber eine 4zölllgc Steigrohre, so würde ^ sehr nahe nur — oder 

 etwa nur so grofs , also bej läufig nur z= 1,3 Zoll , also uube- 



lOOO ./ u k» 



deutend. 



§. 22. 



Die Abmessungen des Windkessels bedürfen zwar keiner sehr 

 genauen Bestimmung 3, sie müssen aber doch grofs genug genommen 

 werden, imi zu bewirken, dafs sie durch ihre Kleinheit dem Effecte 

 nicht nachtheilig werden. Der Hauptkörper des Windkessels ist 

 cylindriscli j sein oberer Theil, der Deckel, der Aufsatz, die 

 Haube, kann conisch oder gewölbt seyn. 



Die Steigrohre greift bis auf eine gewisse Tiefe unter den 

 Deckel in den cyiiiidrischen Tlieil herab, die ich mit '(^ bezeichnen 

 will , vom höchsten Querschnitte des cylindrischen Theils herab 

 gemessen. 



Man mache die Einrichtung so, dafs das Wasser im Wind- 

 kessel schon vermöge seines natürlichen Falls wenigstens die untere 

 Steigröhrenöffnung erreicht, und dafs diese dem Steigventile so nahe 

 als möglich gebracht werde. Wohl aber darf das Wasser im Wind- 

 kessel 



