LAKOK SZELLŐZTETÉSE. 105 



gyobb annak szénsavtartalma, képletünk nemcsak nem jelenti ki, 

 sőt inkább ellenkezőre mutat ; minthogy azonban , a 7-dik egyen- 

 letben , p csupán mint tag fordul elő, és értéke az első tagéhoz 

 képest mindig csekély , azért annak változása, a függvény értékét 

 csak kevéssé képes változtatni. Ebből az következik , hogy szén- 

 savban dús levegő elemzése esetében, nem szabad ugyan — mint 

 Pettenkoffer akarja — abból sokkal kevesebbet , de másrészről töb- 

 bet sem szükséges felhasználni 4—5 liternél. 



Mészvízből, 3-6 liter levegőre, legyen az szabad vagy szoba- 

 levegő, Pettenkoffer rendesen 45 k. -centimétert vesz; gyakorlati 

 tekintetben ezen eljárás kényelmes ugyan , de általában czélsze- 

 rűnek nem mondható; mert szabad levegő elemzése esetében az 

 említett mennyiség túlságosan nagy, úgy annyira, hogy a mészvíz 

 luganytartalmának körülbelül csak egy tizede telíttetik szénsav 

 által , a többinek telítése sóskasav által levén eszközlendö , holott 

 a kísérleti pontosság inkább az ellenkezőt kívánná ; másrészről, 

 szoba-levegő elemzése esetében, könnyen megtörténhetik , hogy 

 45 k.-c. mészvíz nem is elegendő ; előadná ez p. o. magát , ha 

 5 liter vétetnék oly levegőből elemzés alá, melynek szénsavtar- 

 talma 0,005-edre megy ; vannak pedig rosszul szellőztetett szo- 

 bák, nevezetesen kaszárnyákban, hol a levegőnek szénsav-men- 

 nyisége még sokkal nagyobb, és néha csaknem 0,01 -ra rúg. Véle- 

 ményem szerint a munka gyorsaságának és pontosságának egy- 

 aránt elégtétetik, ha a mészvíznek azon mennyiségét, mely a 

 vizsgálandó levegő szénsava által épen telíttet- 

 nék, körülbelül még 10 k. -centiméterrel szaporítjuk. Ez okból 

 czélszerűnek tartom, a gyakorlatban leginkább előforduló ese- 

 tekre vonatkozólag kijelölni a mészvíznek azon mennyiségét, mely 

 az imént említett telítésnek megfelel. 



A fönebbi elvek szerinte mennyiség kifejezésére általában áll : 



14 



ft>=-, spV^. tehát 



11 ^ 



11 '<jp 



minthogy pedig egy k. -centiméter szénsavnak súlya, azaz s = l,98 



m.gr., qo pedig, közép értékét véve, annyi mint 1,2 m.gr. ; azért még 



©' = 2,10.pFo 8) 



