210 



im Tiiurm mit dem weiter unten gelegenen Uimverk 

 in Verbindung setzt. Einige' Electricität mag vielleicht 

 auch über das Kupferdach und von da durch den Blitz- 

 ableiter direkt in den Boden gegangen sein; doch jeden- 

 falls nur ein verhältnissmässig geringer Theil, da der Blitz 

 einen kleinen Zwischenraum zwischen der den Halm tragen- 

 den Stange und der das Kupferdach abschliessenden Kugel 

 überspringen musste und da ferner der Blitzableiter aus 

 in einander gehängten Eisenstangen bestand, die an den Yer- 

 bindungsstellen durch dicke Oxydschichten getrennt waren, 

 und somit nur sehr schlecht seine Bestimmung der Ablei- 

 tung erfüllen konnte. Yon der Zeigerstange sprang der 

 Blitz ab an die Telegraphenleitung der im Thurm zur 

 Controlle der andern Uhr angebrachten elektrischen Uhr 

 an einer Stelle, wo die beiden Drähte, d. h. der Uhrzulei- 

 tungs- und der Bodenleitimgsdraht, nahe an einer eisernen 

 Traverse vorbeistrichen, welche die Zeigerstange mit einem 

 Balken in Yerbindung setzte. Yon hier aus folgte die 

 Electricität den Drähten nach beiden Seiten hin, nämUch 

 einerseits in beiden Drähten nach der elektrischen Uhr, 

 die etwas über zwei Meter weit von der "Wand fortge- 

 schleudert wurde, und andererseits im Bodenleitungsdraht 

 nach der Gasleitung im Innern der Kirche und im Uhr- 

 zuleitungsdraht nach der Hauptleitung des betreffenden 

 Uhrbezirkes, von welcher die Zweigleitungen nach den 

 einzelnen Uhren abgehen. Die Electricität, welche der 

 Bodenleitung folgte, hat im Boden ihre AVirkung noch da- 

 durch geltend gemacht, dass sie von der Gasleitung an 

 die Wasserleitung übersprang und in Folge des auf das 

 Wasser ausgeübten Stosses einen mit einer engen Einsatz- 

 röhre versehenen Zapfen hinaustrieb, welcher die Bestim- 

 mung hatte, dem Brunnen im Hof des Herrn YonderMühll- 

 Ryhiner gehörenden Hauses auf der Eisengasse das nö- 

 tliige Wasser zuzumessen. Die Folge davon war, dass 



