Ueber die Beschaffenheit des Heidelberger Trinkwassers. 405 



höhe in Millimeter. Mit jedem erheblichen Steigen der Regenhöhen steigt 

 auch die Keimzahl des Wassers unserer Leitung. Dies Hineingelangen 

 von Oberflächenwasser findet auch dann noch statt, als im August auf 

 unsere Veranlassung die drei schlechtesten Quellen geschlossen worden 

 waren. Immerhin ist bei genauerer Betrachtung der Diagramme und in 

 Erwägung, dassim Winter oder auch schon im Spätherbste, besonders aber 

 am 13. und 14. November die meteorologischen Verhältnisse ausser- 

 gewöhnlich ungünstige waren, eine gewisse Besserung doch zu con- 

 statiren. Es kam in diesen letzten drei Monaten doch vor, dass 

 ziemlich erhebliche Regenmengen keine so starke Verunreinigung her- 

 vorrufen, wie namentlich im Frühjahr. Wie dem übrigens auch sei, 

 die Thatsache steht fest, dass das H. L. zu wiederholten Malen 

 und zwar immer nach starken Regengüssen durch Ober- 

 flächenwasser verunreinigt gefunden wurde. 



Woher diese Verunreinigung stammte, musste die Untersuchung 

 der Quellen und der Pumpbrunnen ergeben. Leider habe ich die 

 locale Besichtigung der z. Th. äusserst engen und niedrigen Quellen- 

 schächte in Folge meiner Körperbeschaffenheit nicht selbst in dem 

 nöthigen umfangreichen Maassstabe vornehmen können. Herr Dr. Diet- 

 rich hat sich dieser Aufgabe in dankenswerther Weise unterzogen. 

 Dieselbe ergab durchweg günstige Resultate, nur im Spätsommer er- 

 wies sich die Sickerquelle und die Wirthschaftsquelle als schlecht. Die 

 erstere war sumpfig und stellte ein förmliches Aquarium von lebenden 

 Thieren dar, auch in der letzteren fanden sich lebende Thiere. 



Die bacteriologische Untersuchung, deren Resultate beifolgende 

 Tabelle enthält, ergab folgende Resultate: tadellos rein sind von den 

 13 Quellen nur 3: die Lange-Stollenquelle, die Küchenquelle und der 

 Nordstollen der Kellerquelle. Diese 3 Quellen liefern jahraus jahrein 

 nahezu keimfreies Wasser, unabhängig von allen meteorologischen 

 Verbältnissen. Sämmtliche andere Quellen sind der Verunreinigung 

 durch Oberflächenwasser ausgesetzt. Schlecht sind die Südstollen der 

 Kellerquelle, die Strahlpumpe, die Sickerquelle. Diese 3 Quellen 

 wurden schon im August ausser Function gesetzt. Die gleichfalls ver- 

 unreinigte Wirthschaftsquelle wurde von Februar an nicht mehr ver- 



Verhandl. d. Heidelb. Naturhist.-Med. Vereins. N. Serie, V. 28 



