128 M. Dennstedt und C. Alirens. 



Schwefelwasserstoff und Acetylen. 



Die seit dem Jalire 1886 vielfacli vorgenommenen qualitativen 

 Prüfungen des Hamburger Leuchtgases auf Schwefelwasserstoff haben 

 stets dessen vollständige Abwesenheit erwiesen. 



Im August 1893 wurden auch einige quantitative Analysen auf 

 Schwefelwasserstoff unter gleichzeitiger Bestimmung des Acetylens nach 

 Winkler ausgeführt. 



Das Gas passirte zunächst zwei mit concentrirter ammoniaka- 

 lischer Silberlösung beschickte Volhardsche Apsorptionsapparate, dann 

 ein mit Platinasbest gefülltes, auf dunkler Eothgluth gehaltenes Ver- 

 brennungsrohr, dann wieder zwei mit Silberh'isung beschickte Absorp- 

 tionsapparate und gelangte dann in einer Gasuhr zur Messung. 



Durchgesaugt wurden 45,4 Liter; der in den ersten beiden Vor- 

 lagen entstandene Niederschlag enthielt kein Schwefelsilber, er betrug 

 nach Ueberführung in Chlorsilber 0,134 gr., entsprechend 0,013 gr. oder 

 10,5 ccni Acetylen, das sind 0,0231 Volumprocent, 



Der in den beiden letzten Vorlagen gebildete Niederschlag 

 erwies sich als reines Schwefelsilber, das dem „organischen" in 

 Schwefelwasserstoff' übergeführten Schwefel entstammte ; seine Menge 

 stand mit dem zu gleicher Zeit im Poleckschen Apparat bestimmten 

 Gesanimtschwefel in Uebereinstimmung. 



Schwefelkohlenstoff. 



Der Gesammtschwefelgehalt in allen Steinkohleugasen wird 

 stets zu einem grossen Theil durch das Vorhandensein von Schwefel- 

 kohlenstoff bedingt. Der Schwefelkohlenstoff gelangt in das Leuchtgas, 

 da die Bedingungen zu seiner Bildung bei der Retortenverkohlung 

 namentlich gegen Ende der Operation vorhanden sind. Die immerhin 

 mit Schwierigkeiten verknüpfte Entfernung des Schwefelkohlenstoffs 

 aus dem Leuchtgase wird im Allgemeinen, wenigstens in Deutschland 

 nicht vorgenommen, da sich bei dem gewöhnlich niedrigen Schwefel- 

 gehalt, Unzuträglichkeiten bisher nicht gezeigt haben und eine Maximal- 

 grenze für den Schwefelgehalt nicht festgesetzt ist. In England dagegen, 

 wo der Schwefelgehalt des Gases in Folge der Zusammensetzung der 

 Kohlen ein hoher und seine Entfernung aus dem Gase bis auf ein 

 bestimmtes Maas vorgeschrieben ist, sind verschiedene Verfahren zur 

 Absorption von Schwefelkohlenstoff im Gebrauch; sie beruhen im 

 Wesentlichen auf Anwendung von Schwefelcalcium. 



Zum qualitativen Nachweis des Schwefelkohlenstoffs im Ham- 

 burger Leuchtgas diente das von Vogel angegebene Verfahren. 



