320 
3) Die Gewitter sind nicht nur häufiger, sondern auch blitz- 
schlagreicher geworden. 
4) Es treten gewisse Zugstrassen für dieselben auf, und 
namentlich erweisen sich die Flussthäler als besonders 
gefährdet. 
Sumit ersehen wir, dass die aus der Theorie gefolgerte Zu- 
nahme der Blitzgefahr auch durch die Statistik seit Mitte des 
Jahrhunderts als wirklich vorhanden nachgewiesen ist. 
$ 16. Der bevorzugte Weg der atmosphärischen 
Entladung. — Bedingung für das Zustandekommen eines Blitz- 
schlages ist genügender elektrostatischer Druck zwischen Wolke 
und Erde. Erst wenn dieser durch die Luft einen leitenden Kanal 
zu bohren vermag, beginnt die Entladung. Der elektrostatische 
Druck ist aber offenbar an jenen Stellen am grössten, wo die 
Leitermassen des Erdinnern am höchsten in die Luft emporragen. 
Dem Einschlagen besonders ausgesetzt sind also abgesehen von 
hohen Bäumen die Spitzen der Blitzableiter und die höchsten 
Punkte der Gas- und Wasserleitungsnetze. 
Für Menschenleben und Menschenwerk wird der Entladungs- 
schlag erst da gefahrbringend, wo er die Dachbekrönungen un- 
serer Wohnungen erreicht. Von hier aus sucht das Elektrikum 
auf dem bequemsten, d. h. dem bestleitenden Wege die Leiter- 
massen des Erdinnern zu erreichen, um in diesen spurlos zu ver- 
schwinden. Führt ein gut leitender Weg in’s Erdinnere, so ist 
die Stromarbeit längs desselben praktisch gleich Null, der Schlag 
geht also ohne merkbare Schädigung vorüber. Sind mehrere Leit- 
ungen vorhanden, so spaltet er sich in einzelne Teile, deren Grösse 
der Leitungsfähigkeit der betreffenden Bahn entspricht. Besteht 
speziell neben mehreren guten ein schlechter Leiter, so ist der 
auf diesen entfallende Stromteil und demnach auch die Strom- 
arbeit in ihm praktisch gleich Null. 
Diesen Fall haben wir in der Praxis bei jedem Gebäude, das 
mit einem guten Blitzableiter versehen ist. Neben den nahezu 
widerstandsfreien Leitungssträngen haben wir als schlechte Leiter 
Mauern, Holzwerk, eiserne Träger, die nicht in das Grundwasser 
reichen, u. a. m. Die Drähte des Ableiters führen also den Ent- 
ladungsschlag ohne schädigende Wirkungen in das Erdinnere ab. 
Dazu ist aber erforderlich, dass der Blitzableiter wirklich gut, 
d. h. weitaus der beste Leiter der Umgebung ist, eine Bedingung, 
ar 
x 
ad’ Zu 
