321 
die bei 90 Prozent unserer Blitzschutzvorrichtungen ganz be- 
stimmt nicht erfüllt ist. 
Sind zwischen den leitenden Massen, die ins Erdinnere 
führen, Unterbrechungen, also Stellen bedeutenden Widerstandes 
vorhanden, die ein genügend rasches Abströmen verhindern, so 
staut sich das Elektrikum. Die getroffenen Massen laden sich und 
erhalten momentan ein abnorm hohes Potential. Es stellt sich 
demnach ein elektrostatischer Druck gegen die Umgebung her, 
und das Elektrikum sucht nach allen Richtungen zu entweichen. 
Dasselbe bricht sich da Bahn, wo der elektrostatische Druck am 
mächtigsten ist, durchbohrt dabei Mauern und Balken, springt 
von einem Metallteile des Gebäudes zum anderen und erreicht 
dabei oftmals erst auf weitem Umwege das Grundwasser, in welchem 
es spurlos verschwindet. In all diesen Fällen aber muss entspre- 
chend dem durchlaufenen Widerstande der Blitz mächtig erwär- 
mend und mechanisch zerstörend wirken, bevor er das Grund- 
wasser erreicht. 
Das Grundwasser ist zwar ein Leiter, aber ein solcher, der 
ein mindestens 200000 mal geringeres Leitungsvermögen als reines 
Kupfer besitzt. Soll demnach eine Grundwasserschichte genügend 
gut leiten, so muss sie einen 200000 mal grösseren Querschnitt 
® als der Kupferdraht des Blitzableiters besitzen. Man sucht dies 
1 
Sn, 
E dadurch zu erreichen, dass man grössere Eisenmassen oder Kupfer- 
bi platten in das Grundwasser versenkt und die Ableiterdrähte an 
Be 
dieselben anlötet. Zweck der Bodenplatten ist, der atmosphärischen 
Entladung einen möglichst widerstandsfreien Weg ins Erdinnere 
zu bieten. Ist aber dieser Weg wirklich genügend widerstands- 
frei? Jedenfalls, so lange nicht ein zweiter noch widerstands- 
freierer in der Nähe ist. Das Grundwasser führt auch bei grosser 
Bodenplatte die Ladung nur verhältnismässig langsam ins Erd- 
innere ab. Ein Stauen und damit ein elektrostatischer Druck 
gegen die Umgebung wird und muss auch bei guten Blitzableitern 
eintreten. Ist ein Leiter in der Nähe, dessen Übergangswider- 
stand ins Erdinnere geringer als jener der Bodenplatte ist, so 
ist das Abspringen unausbleiblich. 
Dieser Fall ist stets gegeben bei den Rohrnetzen der Gas- 
und Wasserleitungen. Solange wir nicht der Bodenplatte eine 
grössere Ausdehnung als dem Rohrnetze geben können, muss der 
Blitz, um auf dem bequemsten Wege in das Erdinnere zu ge- 
21 
EB ETE 
