322 
langen, in den meisten Fällen vom Ableiter auf die Gas- und 
Wasserrohre überspringen. Keine Bodenplatte kann diese Forder- 
ung der Theorie erfüllen, und daraus folgt, dass wir den Blitz 
überhaupt nicht von den Rohrnetzen abhalten können. 
Geschieht der Übergang vom Ableiter auf das Rohrnetz . 
widerstandsfrei, so leistet der Blitz keine Arbeit, wirkt also auch 
nicht schädigend. Das ist stets der Fall, wenn der Ableiter an 
das Rohrnetz gut leitend angeschlossen ist. Besteht dagegen 
keine leitende Verbindung zwischen beiden, so erfolgt der Über- 
sang an der Stelle des stärksten elektrostatischen Druckes. Der 
Blitz beschädigt dabei nicht bloss das Gebäude, sondern häufig 
auch die getroffene Stelle des Rohrnetzes. Die Theorie erhebt 
also die vollauf berechtigte Forderung, dass unsere modernen Ge- 
bäude, zu deren Bau ja ohnedies Metallmassen in ausgedehnten 
Massstabe verwendet werden, mit Blitzableitern zu versehen sind, 
und dass diese, um eine Schädigung des Gebäudes und des Rohr- 
netzes zu verhindern, an letzteres gut leitend angeschlossen 
werden müssen. 
$ 17. Statistische Angaben. — Die Bauwerke in 
grösseren Städten können wir in Rücksicht auf die Blitzgefahr 
in fünf Klassen einteilen: 
1) Kleinere Gebäude ohne Gas- und Wasserrohre, bei denen 
Metalle nur in geringem Massstabe verwendet sind. Die 
Gefahr, vom Blitze getroffen zu werden, ist für diese nur 
gering. Schlägt er aber einmal ein, so wirkt er auch heftig 
zerstörend. 
2) Grössere Gebäude ohne Blitzableiter und ohne Anschluss an 
die Rohrnetze, bei denen nach modernem Verfahren grössere 
Metallmassen zu Blechbedachungen, eisernen Säulen und 
Trägern verwendet sind. Die Blitzgefahr ist für diese eben 
wegen der Metallmassen grösser, und der Blitz muss an 
allen Unterbrechungsstellen heftig demolieren. 
Gebäude ohne Ableiter, aber mit bis unter das Dach führen- 
den Gas- und Wasserrohren. Zwischen diesen mit den leiten- 
deu Tejlen des Erdinnern verbundenen Metallmassen und 
der Wolke stellt sich naturgemäss ein überwiegender elektro- 
statischer Druck her. Die Gefahr des Einschlagens ist also 
weit erhöht, und der Blitz wird stets die Rohrnetze auf- 
3 
— 
