324 
Unter den angemeldeten Schlägen haben nicht weniger als 
77, also volle 78°, die Rohrnetze, trotzdem der leitende An- 
schluss fehlte, aufgesucht. Die Folgerung der Theorie, dass wir 
den Blitz überhaupt nicht von den Rohrnetzen abhalten können, 
wird also durch die Erfahrung vollauf bestätigt. 
$ 18. Der Blitzableiterstreit. — Die Theorie fordert 
im Interesse eines wirklichen und ausreichenden Blitzschutzes für 
unsere Gebäude die leitende Verbindung der Blitzableiter mit den 
Gas- und Wasserrohren. Der erste, der die Notwendigkeit dieses 
Anschlusses erkannt und praktisch vertreten hat, war wohl der 
Belgier Melsens. In Deutschland fand jedoch sein Vorgehen 
vorerst keine Nachahmung, da die Techniker der Gas- und 
Wasserleitungsbranche sich ausschliesslich ablehnend dagegen 
verhielten. In den Kreisen der Elektrotechniker wurde jedoch 
von vornherein schon die Notwendigkeit des Anschlusses stets 
betont. Aus dieser Divergenz der Meinungen musste notwendig 
eine wissenschaftliche Fehde entspringen, die bis heute fortdauert, 
und deren Ende vorerst noch nicht abzusehen ist. 
Im Jahre 1880 warf der Blitzableiteringenieur Kirchhoff die 
Frage auf, ob ein Blitzschlag, der vom Ableiter auf ein Rohrnetz 
übergeht, dieses gefährdet. Er bemerkte dabei, dass ihm kein 
Fall bekannt sei, dass ein mit dem Ableiter verbundenes Rohr- 
netz beschädigt worden wäre, dass aber bei Nichtanschluss in 
einzelnen Fällen die Rohre zerstört wurden. Im gleichen Jahre 
kam bei der Versammlung der Gas- und Wasserfachmänner die 
Frage zur Diskussion, ob das Rohrnetz eine kontinuierliche Leitung 
für den elektrischen Strom bilde, oder ob das Dichtungsmaterial 
an den Verbindungsstellen Unterbrechungen herbeiführe, so dass 
diese beim Durchgange eines Blitzschlages zerstört würden. Die 
Versammlung erklärte, obwohl damals schon messende Versuche 
an Probeleitungen vorlagen, die Sache noch nicht für spruchreif. 
Die gleiche Ansicht wird auch wiederholt bei späteren Versamm- 
lungen der Gas- und Wassertechniker ausgesprochen. Man zog 
aber merkwürdiger Weise vor, mehr oder minder geistreich zu 
philosophieren und die Gründe für und wider zu diskutieren, 
statt durch eine einfache, sehr leicht auszuführende Messung die 
Leitungsfähigkeit der einzelnen Rohrstränge zu ermitteln. 
Im Jahre 1882 erstattete die kgl. sächsische technische Depu- 
tation ein Gutachten, in welchem der Anschluss der Blitzableiter 
